IBC GK-7K öko 30 vedförgasare 30 kW fastbränslepanna A+

2025-04-16T12:23:42+02:00

Säljare: IBC
Typ: Vedförgasningspanna
Pris: 8949.00

De IBC GK-7K eco 30 Detta är en modern vedförgasningspanna med en nominell värmeeffekt på 30 kW. Med energiklass A+, en verkningsgrad på över 91 % och integrerad lambdareglering erbjuder den en effektiv och utsläppssnål lösning för uppvärmning av enfamiljshus och flerfamiljshus.

Perfekt för förare som förlitar sig på naturligt ved som ett hållbart bränsle.

Höjdpunkter/Fördelar

⭐ 30 kW nominell värmeeffekt – lämplig för medelstora till stora bostadshus
⭐ Verkningsgrad 91,44 % (full belastning) – hög energieffektivitet
⭐ Energieffektivitetsklass A+ – EEI 119
⭐ Lambdasond & Inducerad dragfläkt – optimerad, ren förbränning
⭐ Berättigad till BAFA-finansiering – enligt tillverkarens specifikationer

IBC GK-7K eco 30 vedförgasare

Användningsområde & Målgrupp

GK-7K öko 30 är avsedd för uppvärmning av vatten i slutna centralvärmesystem. Den är lämplig som huvudpanna i fristående drift eller i kombination med olje-, gas- eller värmepumpsystem.

Med en effekt på 30 kW täcker den tillförlitligt både typiska enfamiljshus och större bostadsutrymmen.

Enligt den federala utsläppskontrollförordningen (BImSchV) måste en bufferttank med minst 55 liter per kW värmeeffekt tillhandahållas vid installationen (minst 1 650 liter för 30 kW).

Dagliga fördelar

Kombinationen av primär- och sekundärfläktar och en lambdasond möjliggör kontrollerad och effektiv vedförgasning. Den höga verkningsgraden på 91,44 % säkerställer ett mycket bra bränsleutnyttjande.

Med en årlig uppvärmningseffektivitet på 81 % uppfyller enheten kraven i EU:s ekodesignförordning.

Teknologi & utrustning

GK-7K öko 30 består av ett pannhus i gjutjärn (6 sektioner) tillverkat av GJL-200 och är fabrikstestad för läckage.

Funktioner inkluderar:

Pannstyrning med pekskärm

Primär- och sekundärfläktar

Lambdasond

Avgastemperaturgivare

Säkerhetsvärmeväxlare (krävs i slutna system)

Anslutning framledning/returledning 1 1/2"

Rökrörsanslutning Ø 160 mm

Pannan är CE-märkt och uppfyller bland annat:

EN 303-5:2012

EU-förordning (EU) 2015/1187

EU-förordning (EU) 2015/1189

Effektivitet & Miljö

Energieffektivitetsindexet (EEI) är 119, vilket placerar det i Energieffektivitetsklass A+ Detta har gjorts.

Tekniska effektivitetsvärden:

Verkningsgrad (full belastning): 91,44 %

Årlig uppvärmningseffektivitet: 81 %

Avgastemperatur: 160-180°C

Bulleremissioner: < 70 dB(A)

Det godkända bränslet är obehandlad ved enligt EN ISO 17225-5 (klass A1/A2) med 12–20 % restfukt.

kompatibilitet & Systemintegration

GK-7K öko 30 är konstruerad för slutna värmesystem med ett maximalt driftstryck på 3 bar.

Följande krävs:

Säkerhetsvärmeväxlare

Termisk säkerhetsanordning

Ökning av returflöde (min.70–72 °C)

Dragregulator i rökröret eller skorstenen

Bufferttank enligt den federala utsläppskontrollförordningen (BImSchV)

Elektrisk anslutning:
AC 230 V/50 Hz
Maximal strömförbrukning: 53 W

Tekniska data

särdrag | Värde
Tillverkare | IBC-värmeteknik
Modell | GK-7K eco 30
Produkttyp | Vedförgasare/fastbränslepanna
Nominell värmeeffekt | 30 kW
Energieffektivitetsklass | A+
Energieffektivitetsindex | 119
Verkningsgrad (full belastning) | 91,44 %
Årlig effektivitet för rumsuppvärmning | 81 %
Antal länkar | 6
Vikt | 700 kg
Mått (med beklädnad L x B x H) | 1 205 x 832 x 1 224 mm
Fyllningskammarens volym | 96 liter
förbränningskammarens längd | 550 mm
Flöde/Retur | 1 1/2"
Anslutning av rökrör | 160 mm
Max. driftstryck | 3 bar
Maximal driftstemperatur | 100 °C
Elektrisk anslutning | 230 V/50 Hz
Maximal strömförbrukning | 53 W
Artikelnummer | 1107-30-1000

Leveransomfattning

Vedförgasare GK-7K eco 30

Pannstyrning

Rengöringskit (borste och elgitarr)

Monteringsanvisningar

Användarmanual

Tillbehör/Rekommendation

För korrekt drift rekommenderar vi:

Bufferttank ≥ 1 650 liter

Returflödesförstärkare

Termisk säkerhetsanordning

Pannsäkerhetsgrupp

Tågbegränsare

Lämplig rökrör Ø 160 mm

Lämpliga systemkomponenter finns i avsnittet om vedeldningsteknik på gemashop.de.

Montering & Säkerhetsinstruktioner

Installationen får endast utföras av ett kvalificerat specialistföretag i enlighet med DIN EN 12828.

Före idrifttagning måste skorstenens lämplighet kontrolleras av ansvarig skorstensfejare.

Installationsrummet måste vara utrustat med en CO-varningsanordning.

Returtemperaturen måste vara permanent över 55 °C, 70–72 °C rekommenderas via returtemperaturhöjning.

Vanliga frågor

1. Är GK-7K eco 30 berättigad till finansiering?
Enligt tillverkaren är modellen berättigad till BAFA-finansiering. Gällande finansieringsriktlinjer gäller.

2. Vilka bränslen är tillåtna?
Naturved enligt EN ISO 17225-5 (A1/A2).

3. Vad är effektiviteten?
91,44 % vid full belastning.

4. Vilken storlek på bufferttanken krävs?
Minst 55 liter per kW värmeeffekt, alltså 1 650 liter för 30 kW.

5.Vilken typ av skorstensanslutning kräver pannan?
Rökrörsanslutning Ø 160 mm, undertrycksdrift.

6. Vilken typ av elförsörjning krävs?
230 V/50 Hz.

Slutsats

De IBC GK-7K eco 30 Detta är en högpresterande vedförgasare med 30 kW effekt, hög effektivitet och modern styrteknik. En robust och lämplig lösning för hållbar och ekonomisk vedeldning.