Gaseificador de madeira 35 kW ATTACK SLX 35 Lambda

2025-04-16T12:24:13+02:00

Fornecedor Attack
Tipo: Caldeira de gaseificação a lenha
Preço: 5365.00

O ATAQUE SLX 35 LAMBDA Este é um gasificador de madeira de alto desempenho com potência nominal de 35 kW e controle lambda integrado para uma combustão de lenha particularmente precisa e com baixas emissões. É ideal para residências unifamiliares maiores, prédios de apartamentos ou edifícios com necessidades de aquecimento elevadas. O controle automático de ar garante alta eficiência constante e operação prática.

Destaques/Vantagens

⭐ Potência nominal de 35 kW – ideal para espaços amplos
⭐ Sensor lambda integrado – otimização automática da combustão
⭐ Eficiência de até 89,5% – utilização eficiente de combustível
⭐ Certificado de acordo com a norma EN 303-5:2012 – valores de emissão testados
⭐ Sistema Turbulador com alavanca de limpeza – Design que facilita a manutenção

Gasificador de madeira ATTACK SLX 35 LAMBDA 35 kW

Área de aplicação & Público-alvo

O ATTACK SLX 35 LAMBDA é um Caldeira de água quente para combustíveis sólidos (lenha) Com controle automático de ar via sensor lambda. É particularmente adequado para:

casas grandes isoladas

Prédios de apartamentos

Projetos de renovação

Sistemas de aquecimento com reservatório de acumulação

Os combustíveis preferenciais são Toras com teor de umidade ≤ 25%.

Benefícios diários

O controle lambda integrado mede continuamente o teor de oxigênio residual nos gases de escape e ajusta automaticamente o fornecimento de ar. Isso resulta em:

Qualidade e eficiência de combustão otimizadas

Consumo de combustível reduzido

Emissões minimizadas

valores de desempenho estáveis ​​alcançados

Mesmo com a qualidade da madeira variando, a combustão permanece eficiente e confiável.

Tecnologia & equipamento

Tipo de caldeira: Caldeira de água quente por gaseificação de madeira

Potência: 35 kW

Sensor lambda para controle automático de ar

Combustão assistida por ventilador

Turbuladores no trocador de calor tubular

Dispositivo de segurança térmica necessário

Pressão máxima de operação: 2,5 bar

Diâmetro mínimo da chaminé: 150 mm (200 mm recomendado)

Tiragem recomendada da chaminé: 23–30 Pa

Para garantir uma longa vida útil, é necessário manter uma temperatura de retorno acima de 65 °C. Temperatura recomendada da caldeira: 80–85 °C.

Eficiência & Ambiente

O ATTACK SLX 35 LAMBDA atende aos requisitos de EN 303-5:2012 para caldeiras de classe de combustível A.

Valores de medição de acordo com a ficha informativa:

Potência térmica nominal: 35,2 kW

Carga parcial (30%/50%): 15,6 kW

Eficiência na potência nominal: 82,7%

Eficiência a 30%/50%: 84,1%

A tecnologia Lambda promove uma combustão limpa e estável.

compatibilidade & Integração de sistemas

Para um funcionamento eficiente e em conformidade com as normas, o SLX 35 LAMBDA é normalmente combinado com:

Armazenamento temporário

Dispositivo de mistura/amplificador de fluxo de retorno

Dispositivo de segurança térmica

Válvula de segurança

Vaso de expansão

Adequado Tanques de armazenamento de compensação, reforços de temperatura de retorno e grupos de segurança Você pode encontrá-los em nossa linha de produtos em gemashop.de.

Dados técnicos

recurso | Valor
Fabricante | ATAQUE s.r.o.
Modelo | SLX 35 LAMBDA
Tipo de produto | caldeira de água quente por gaseificação de madeira
combustível | Lenha com teor de umidade ≤ 25%
Potência térmica nominal | 35,2 kW
potência de carga parcial | 15,6 kW
Potência nominal de eficiência | 82,7%
Eficiência em carga parcial | 84,1%
Pressão máxima de operação. | 2,5 bar
Diâmetro mínimo da chaminé | 150 mm
Tiragem recomendada da chaminé | 23 Pa
padrão | EN 303-5:2012

Escopo da entrega

Gasificador de madeira ATTACK SLX 35 LAMBDA

Manual do usuário

Instruções de montagem

Conjunto & Instruções de segurança

A instalação e o comissionamento devem ser realizados exclusivamente por uma empresa especializada e qualificada.

Instruções importantes:

Dispositivo de segurança térmica absolutamente necessário

É necessário aumentar a temperatura de retorno para evitar a condensação.

Conformidade com os requisitos da chaminé

Limpeza regular da caixa de cinzas, turbuladores e permutadores de calor.

A garantia poderá ser limitada caso a instalação seja feita de forma inadequada.

Perguntas frequentes

1. O que faz o controle lambda?
Ele mede o teor de oxigênio nos gases de escape e regula automaticamente o fornecimento de ar.

2. Qual é a potência de saída do SLX 35 LAMBDA?
A potência térmica nominal é de 35,2 kW.

3. Qual combustível é permitido?
Lenha com teor máximo de umidade de 25%.

4. É necessário um tanque de armazenamento intermediário?
Recomenda-se um tanque de armazenamento intermediário para uma operação eficiente e em conformidade com as normas.

5. Qual é a pressão máxima de operação?
2,5 bar.

6. Com que frequência precisa ser limpo?
Esvazie a caixa de cinzas diariamente e limpe o trocador de calor regularmente, seguindo as instruções de funcionamento.

Conclusão

O ATTACK SLX 35 LAMBDA 35 kW Combina tecnologia de gaseificação de madeira de alto desempenho com controle lambda moderno. Uma solução eficiente e prática para aquecimento sustentável com lenha em grandes residências. Encomende já e beneficie do controle preciso da combustão.