IBC GK-7K öko 30 gaseificador de madeira caldeira de combustível sólido de 30 kW A+

2025-04-16T12:23:42+02:00

Fornecedor IBC
Tipo: Caldeira de gaseificação a lenha
Preço: 8949.00

O IBC GK-7K eco 30 Esta é uma moderna caldeira a combustível sólido por gaseificação de madeira com uma potência térmica nominal de 30 kW. Com classificação energética A+, eficiência superior a 91% e controlo lambda integrado, oferece uma solução eficiente e de baixas emissões para o aquecimento de casas unifamiliares e multifamiliares.

Ideal para operadores que dependem de lenha natural como combustível sustentável.

Destaques/Vantagens

⭐ 30 kW de potência térmica nominal – Adequado para edifícios residenciais de médio a grande porte
⭐ Eficiência de 91,44% (carga total) – alta eficiência energética
⭐ Classe de eficiência energética A+ – EEI 119
⭐ Sensor Lambda & ventilador de corrente de ar induzida – combustão otimizada e limpa
⭐ Elegível para financiamento da BAFA – de acordo com as especificações do fabricante

Gasificador de madeira IBC GK-7K eco 30

Área de aplicação & Público-alvo

A caldeira GK-7K öko 30 foi projetada para aquecimento de água em sistemas fechados de aquecimento central. É adequada como caldeira principal em operação independente ou em combinação com sistemas a óleo, gás ou bomba de calor.

Com uma potência de saída de 30 kW, ele atende de forma confiável tanto residências unifamiliares típicas quanto espaços habitacionais maiores.

De acordo com a Portaria Federal de Controle de Emissões (BImSchV), um tanque de armazenamento intermediário com capacidade mínima de 55 litros por kW de potência térmica deve ser fornecido durante a instalação (no mínimo 1.650 litros para 30 kW).

Benefícios diários

A combinação de sopradores primários e secundários e uma sonda lambda permite uma gaseificação de madeira controlada e eficiente. A alta eficiência de 91,44% garante uma excelente utilização do combustível.

Com uma eficiência anual de aquecimento de ambientes de 81%, o aparelho atende aos requisitos do Regulamento de Ecodesign da UE.

Tecnologia & equipamento

A caldeira GK-7K öko 30 consiste em um corpo de ferro fundido (6 seções) feito de GJL-200 e é testada em fábrica quanto a vazamentos.

As funcionalidades incluem:

Controle da caldeira com tela sensível ao toque

Sopradores primários e secundários

Sensor Lambda

Sensor de temperatura dos gases de escape

Trocador de calor de segurança (obrigatório em sistemas fechados)

Conexão de fluxo/retorno 1 1/2"

Conexão do tubo de exaustão Ø 160 mm

A caldeira possui a marcação CE e cumpre, entre outros requisitos, os seguintes:

EN 303-5:2012

Regulamento (UE) 2015/1187

Regulamento (UE) 2015/1189

Eficiência & Ambiente

O índice de eficiência energética (EEI) é 119, o que o coloca em Classe de eficiência energética A+ Isso já foi feito.

Valores de eficiência técnica:

Eficiência (carga máxima): 91,44%

Eficiência anual de aquecimento ambiente: 81%

Temperatura dos gases de escape: 160-180°C

Emissões de ruído: < 70 dB(A)

O combustível aprovado é lenha não tratada, de acordo com a norma EN ISO 17225-5 (classe A1/A2), com 12–20% de umidade residual.

compatibilidade & Integração de sistemas

O GK-7K öko 30 foi projetado para sistemas de aquecimento fechados com pressão máxima de operação de 3 bar.

Os seguintes itens são obrigatórios:

Trocador de calor de segurança

Dispositivo de segurança térmica

aumento do fluxo de retorno (mín.70–72 °C)

Regulador de tiragem no tubo de exaustão ou chaminé

Tanque de armazenamento intermediário de acordo com a Portaria Federal de Controle de Emissões (BImSchV)

Conexão elétrica:
CA 230 V/50 Hz
Consumo máximo de energia: 53 W

Dados técnicos

recurso | Valor
Fabricante | Tecnologia de aquecimento IBC
Modelo | GK-7K eco 30
Tipo de produto | Caldeira de gaseificador de madeira/caldeira de combustível sólido
Potência térmica nominal | 30 kW
Classe de eficiência energética | A+
Índice de eficiência energética | 119
Eficiência (carga total) | 91,44%
Eficiência anual do aquecimento de ambientes | 81%
Número de links | 6
Peso | 700 kg
Dimensões (com revestimento C x L x A) | 1.205 x 832 x 1.224 mm
volume da câmara de enchimento | 96 l
comprimento da câmara de combustão | 550 mm
Fluxo/Retorno | 1 1/2"
Conexão do tubo de exaustão | 160 mm
Pressão máxima de operação | 3 barras
temperatura máxima de operação | 100 °C
Conexão elétrica | 230 V/50 Hz
Consumo máximo de energia | 53 W
Número do artigo | 1107-30-1000

Escopo da entrega

Gasificador de madeira GK-7K eco 30

Controle da caldeira

Kit de limpeza (escova e atiçador)

Instruções de montagem

Manual do usuário

Acessórios/Recomendações

Para um funcionamento adequado, recomendamos:

Tanque de armazenamento intermediário ≥ 1.650 litros

unidade de reforço do fluxo de retorno

Dispositivo de segurança térmica

Grupo de segurança de caldeiras

Limitador de trem

Tubo de chaminé adequado com diâmetro de 160 mm

Os componentes adequados para o sistema podem ser encontrados na seção de tecnologia de aquecimento a lenha em gemashop.de.

Conjunto & Instruções de segurança

A instalação deve ser realizada exclusivamente por uma empresa especializada qualificada, em conformidade com a norma DIN EN 12828.

Antes de colocar a chaminé em funcionamento, a adequação da mesma deve ser verificada pelo limpador de chaminés responsável.

A sala de instalação deve estar equipada com um dispositivo de detecção de monóxido de carbono.

A temperatura de retorno deve ser mantida permanentemente acima de 55 °C, sendo recomendada uma temperatura de 70–72 °C através de um aumento na temperatura de retorno.

Perguntas frequentes

1. O modelo GK-7K eco 30 é elegível para financiamento?
Segundo o fabricante, o modelo é elegível para financiamento da BAFA. Aplicam-se as diretrizes de financiamento vigentes.

2. Quais combustíveis são permitidos?
Lenha natural de acordo com a norma EN ISO 17225-5 (A1/A2).

3. Qual é a eficiência?
91,44% em plena carga.

4. Qual o tamanho necessário do tanque de compensação?
Pelo menos 55 litros por kW de potência de aquecimento, ou seja, 1.650 litros para 30 kW.

5.Que tipo de ligação de chaminé a caldeira requer?
Conexão do tubo de exaustão Ø 160 mm, operação com pressão negativa.

6. Que tipo de alimentação elétrica é necessária?
230 V/50 Hz.

Conclusão

O IBC GK-7K eco 30 Este é um gasificador de madeira de alto desempenho com potência de 30 kW, alta eficiência e tecnologia de controle moderna. Uma solução robusta e adequada para aquecimento a lenha sustentável e econômico.