Gaseificador de madeira 35 kW ATTACK SLX 35 Profi

2025-04-16T12:24:15+02:00

Fornecedor Attack
Tipo: Caldeira de gaseificação a lenha
Preço: 3870.00

O ATAQUE SLX 35 PROFI Esta é uma caldeira de gaseificação de madeira de alto desempenho com uma potência nominal de 35 kW para a combustão eficiente e com baixas emissões de lenha. É ideal para casas unifamiliares maiores, prédios de apartamentos ou edifícios com necessidades de aquecimento elevadas. Os valores de emissão e desempenho testados de acordo com a norma EN 303-5 confirmam uma solução de aquecimento económica e em conformidade com as normas.

Destaques/Vantagens

⭐ Potência nominal de 35 kW – ideal para espaços amplos
⭐ Eficiência de até 90,3% – Utilização eficiente da energia da lenha
⭐ Certificado de acordo com a norma EN 303-5:2012 – valores de emissão testados
⭐ Construção robusta em aço – tecnologia durável e confiável
⭐ Sistema Turbulador com alavanca de limpeza – Fácil manutenção e alta transferência de calor

Gasificador de madeira ATTACK SLX 35 PROFI 35 kW

Área de aplicação & Público-alvo

O ATTACK SLX 35 PROFI é um Caldeira de água quente para combustíveis sólidos (lenha) Com carregamento manual. É particularmente adequado para:

casas grandes isoladas

Prédios de apartamentos

anexos agrícolas ou comerciais

Projetos de renovação com uma chaminé de tamanho suficiente.

O tipo de combustível preferido é Toras com teor de umidade ≤ 25%.

Benefícios diários

O princípio da gaseificação da madeira garante um processo de combustão em dois estágios com alto rendimento energético. Primeiro, a madeira é gaseificada e, em seguida, os gases da combustão são queimados em altas temperaturas. Isso produz:

saída de potência estável

uso eficiente de combustível

redução das emissões de CO e poeira

fornecimento constante de calor

A alavanca do turbulador integrada permite a limpeza regular do trocador de calor sem a necessidade de desmontagem complexa.

Tecnologia & equipamento

Tipo de caldeira: Caldeira de água quente por gaseificação de madeira

Alimentação de combustível: manual

Ar primário e secundário ajustáveis

Combustão assistida por ventilador

Turbuladores no trocador de calor tubular

Dispositivo de segurança térmica necessário

Pressão máxima de operação: 2,5 bar

Diâmetro mínimo da chaminé: 150 mm (200 mm recomendado)

Tiragem recomendada da chaminé: 23–30 Pa

Para garantir uma longa vida útil, é necessário manter uma temperatura de retorno acima de 65 °C. Temperatura de operação recomendada da caldeira: 80–85 °C.

Eficiência & Ambiente

O ATTACK SLX 35 PROFI atende aos requisitos de EN 303-5:2012 para caldeiras de classe de combustível A.

Valores de medição de acordo com o certificado (potência nominal):

Potência térmica nominal: 35 kW

Potência térmica mínima: 17,5 kW

Eficiência: 90,3%

CO a 13% de O₂: 79 mg/m³

Poeira com 13% de O₂: 11 mg/m³

Os valores de emissão e desempenho foram confirmados por um laboratório de testes acreditado.

compatibilidade & Integração de sistemas

Para um funcionamento eficiente e em conformidade com as normas, o SLX 35 PROFI é geralmente combinado com:

Armazenamento temporário

Dispositivo de mistura/amplificador de fluxo de retorno

Dispositivo de segurança térmica

Válvula de segurança

Vaso de expansão

Adequado Tanques de armazenamento de compensação, reforços de temperatura de retorno e grupos de segurança Você pode encontrá-los em nossa linha de produtos em gemashop.de.

Dados técnicos

recurso | Valor
Fabricante | ATAQUE s.r.o.
Modelo | SLX 35 PROFI
Tipo de produto | caldeira de água quente por gaseificação de madeira
combustível | Madeira (Classe A de acordo com a norma EN 303-5)
Potência térmica nominal | 35 kW
Produção mínima de calor | 17,5 kW
eficiência | 90,3%
CO (a 13% de O₂) | 79 mg/m³
Poeira (com 13% de O₂) | 11 mg/m³
Pressão máxima de operação. | 2,5 bar
Diâmetro mínimo da chaminé | 150 mm
Tiragem recomendada da chaminé | 23 Pa
Alimentação de combustível | manualmente
padrão | EN 303-5:2012

Escopo da entrega

Gasificador de madeira ATTACK SLX 35 PROFI

Manual do usuário

Instruções de montagem

Conjunto & Instruções de segurança

A instalação e o comissionamento devem ser realizados exclusivamente por uma empresa especializada e qualificada.

Instruções importantes:

Dispositivo de segurança térmica absolutamente necessário

É necessário aumentar a temperatura de retorno para evitar a condensação.

Conformidade com os requisitos da chaminé

Limpeza regular da caixa de cinzas, turbuladores e permutadores de calor.

A garantia poderá ser limitada caso a instalação seja feita de forma inadequada.

Perguntas frequentes

1. Qual o desempenho oferecido pelo ATTACK SLX 35 PROFI?
A potência térmica nominal é de 35 kW.

2. Quais combustíveis são permitidos?
Lenha com teor máximo de umidade de 25%, sendo recomendado entre 12% e 20%.

3. Qual é a eficiência?
A eficiência testada foi de 90,3%.

4. A caldeira está em conformidade com a norma EN 303-5?
Sim, atende aos requisitos da norma EN 303-5:2012 para a Classe A.

5. É necessário um tanque de armazenamento intermediário?
Recomenda-se um tanque de armazenamento intermediário para uma operação eficiente e em conformidade com as normas.

6. Com que frequência é necessária a limpeza?
Esvazie a caixa de cinzas diariamente e limpe o trocador de calor e os turbuladores regularmente, seguindo as instruções de operação.

Conclusão

O ATTACK SLX 35 PROFI 35 kW Este é um gasificador de madeira de alto desempenho para edifícios maiores com necessidades de aquecimento elevadas. Os valores de emissão certificados e a tecnologia robusta fazem dele uma solução confiável para aquecimento sustentável com lenha. Encomende já e confie na tecnologia comprovada de gasificadores de madeira.