Sistema de amaciamento de água R2D2

2025-04-16T12:25:47+02:00

Tipo: Sistema de amaciamento de água
Preço: 399.60 - 498.50 (3 variants)

Sistema de amaciamento de água R2D2 com 1" Kit de conexão – Purificador de água inovador e eficiente

Estrutura e projeto da usina

O amaciador de água R2D2 impressiona com sua robusta estrutura, que não só protege os componentes internos como também serve de reservatório de sal. Uma tampa removível facilita a manutenção e o reabastecimento.

Dentro do gabinete encontra-se um reservatório de pressão integrado em PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro) resistente à pressão, preenchido com resina de troca iônica de alta qualidade. Essa resina constitui o núcleo do sistema e garante água permanentemente macia através da troca eficaz dos minerais que causam a dureza.

Controle de quantidade com a válvula BNT 1650

A válvula integrada BNT 1650 permite a regeneração precisa do sistema, com controle do volume de água. O medidor de água integrado mede o consumo de água amolecida e inicia automaticamente o processo de regeneração assim que a vazão predefinida é atingida.

O processo de regeneração inicia-se diariamente às 2h da manhã, com a válvula pré-configurada para "Regeneração retardada com controle de volume". Isso garante que o amaciador de água opere continuamente em níveis ótimos e monitore o consumo de forma confiável.

Resina de troca iônica de alta qualidade

A resina de troca iônica de alto desempenho é saturada com íons de sódio e desempenha um papel fundamental no processo de amaciamento da água. À medida que a água da torneira passa por ela, os íons de cálcio e magnésio são efetivamente trocados por íons de sódio, resultando em água macia.

A resina de longa duração, quando regenerada regularmente, garante uma qualidade de água consistentemente elevada e possui uma vida útil superior a 20 anos. Isso garante um tratamento de água sustentável e econômico.

Regeneração automática do sistema de amaciamento de água

Uma vez que a resina esteja totalmente saturada com íons de cálcio e magnésio, inicia-se o processo de autorregeneração. Uma solução salina altamente concentrada é automaticamente passada sobre a resina, revertendo os processos de troca e enriquecendo novamente o material com íons de sódio.

Durante esse processo, os íons de cálcio e magnésio, juntamente com o excesso de solução salina, são descartados no efluente por meio de um dreno separado. Isso permite que a resina seja regenerada rapidamente e disponibilizada para outras aplicações.

Regeneração forçada e recursos de segurança

Para evitar o crescimento bacteriano no leito de resina, a regeneração forçada programada garante que o sistema mude automaticamente para o modo de regeneração no 10º dia após um período prolongado de inatividade. Essa função garante o tratamento contínuo e higiênico da água.

Uma válvula de segurança com bóia integrada protege a caixa do sistema contra transbordamento de água, garantindo um funcionamento confiável mesmo em situações atípicas. Dependendo da dureza da água e do consumo, o reservatório de sal do sistema tem uma duração aproximada de 3 a 4 meses.

Dados técnicos e características de desempenho

O sistema de amaciamento de água O R2D2 está disponível em vários modelos projetados para residências de 4 a 7 pessoas. A capacidade do sistema varia de acordo com a dureza da água, com alguns modelos capazes de amaciar até 7.200 litros.

Os diversos parâmetros técnicos incluem uma vazão nominal baseada na norma DIN 16939 e um tempo de regeneração entre 30 e 45 minutos. Além disso, o sistema foi projetado para uma pressão máxima de fluxo de água na tubulação de 6 bar e permanece operacional de forma confiável com uma pressão mínima de 2 bar.

Com uma grande capacidade de armazenamento de sal, de até 50 kg, e robustos cilindros de pressão em PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro) em diversos tamanhos, o sistema oferece uma solução flexível para diversas necessidades. Seu baixo consumo de energia, de apenas 3 watts, reforça ainda mais a eficiência energética deste produto inovador.

Dados técnicos

Dados técnicos | BM-R2D2-32 | BM-R2D2-48 | BM-R2D2-72
Dados de desempenho | | |
para famílias de até | 4 pessoas | 5 pessoas | 7 pessoas
Capacidade a 10°dH | 3.200 L | 4.800 L | 7.200 L
Capacidade a 15°dH | 2.130 L | 3.200 L | 4.800 L
Capacidade a 20°dH | 1.600 L | 2.400 L | 3.600 L
Vazão nominal DIN16939 (20°dH a 8°dH) | 1,0 m³/h | 1,7 m³/h | 2,1 m³/h
Vazão nominal de 20°C a 0,5°dH (40 BV/h) | 0,24 m³/h | 0,5 m³/h | 0,7 m³/h
pressão máxima de fluxo de água na tubulação | 6,0 bar | 6,0 bar | 6,0 bar
pressão mínima de fluxo de água na tubulação | 2,0 bar | 2,0 bar | 2,0 bar
Perda de pressão na vazão máxima | 0,6 bar | 0,6 bar | 0,6 bar
Consumo de sal por regeneração | 1,28 kg | 1,92 kg | 2,88 kg
Tempo de regeneração | 30 minutos | 40 minutos | 45 minutos
Dados físicos Gabinete de armazenamento | | |
Altura do armário | 650 mm | 825 mm | 1.100 mm
Gabinetes de armários amplos | 220 mm | 220 mm | 220 mm
Armários profundos | 460 mm | 460 mm | 460 mm
Fornecimento máximo de sal | 25 kg | 40 kg | 50 kg
Dados físicos do vaso de pressão PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro) | | |
Garrafa de pressão tipo GRP | 8"x17" | 8"x24" | 8"x35"
teor de resina | 8 L | 12 L | 18 L
Válvula de controle | | |
cabeçote de direção | BNT 1650 | BNT 1650 | BNT 1650
Conexões de água | 1" AG | 1" AG | 1" AG
Ligação de águas residuais | 12 mm | 12 mm | 12 mm
Propriedades elétricas | | |
consumo de eletricidade | 3 watts | 3 watts | 3 watts
Conexão elétrica | 230/50/24 V | 230/50/24 V | 230/50/24 V
máx.Temperatura da água | 30 °C | 30 °C | 30 °C
Peso da planta | 17 kg | 27 kg | 32 kg

Escopo da entrega

Sistema de amaciamento de água R2D2

Material de montagem

Instruções de montagem

Manual do usuário

Download

Instruções de montagem

Manual do usuário

Ficha técnica do R2D2-32

Ficha técnica do R2D2-48

Ficha técnica do R2D2-72