Filtro de retrolavagem com redutor de pressão SYR

2025-04-16T12:25:57+02:00

Fornecedor SYR
Tipo: Estação de água doméstica
Preço: 156.00 - 164.50 (2 variants)

Filtro de retrolavagem com redutor de pressão SYR

Filtro de retrolavagem SYR DN 20

SYR DUO DFR, filtro de retrolavagem com redutor de pressão e manômetro. Pressão de saída ajustável de 1,5 a 6 bar. Pré-ajustado de fábrica para 4 bar.
Filtro de retrolavagem com flange de conexão totalmente rotativa. Aprovado pela norma DIN-DVGW, com isolamento acústico testado na classe 1.

O Duo FR é o filtro de nível básico da linha de filtros SYR. É utilizado como acessório para instalações de água potável de acordo com a norma DIN 1988. A instalação é feita através do flange de conexão integrado e totalmente rotativo. O Duo FR funciona em todas as posições de instalação. Seu design compacto também o torna adequado para proteger eletrodomésticos individuais (lava-louças, aquecedores de água, etc.).

O Duo FR foi projetado como um filtro de retrolavagem manual com conexão DN 20. O elemento filtrante em formato de cascata é feito de plástico.

Área de aplicação do filtro de retrolavagem

O Duo DFR é o filtro de nível básico da linha de filtros SYR. É utilizado como acessório para instalações de água potável de acordo com a norma DIN 1988. A instalação é feita através do flange de conexão integrado e totalmente rotativo. O Duo DFR funciona em todas as posições de instalação. Seu design compacto também o torna adequado para proteger eletrodomésticos individuais (lava-louças, aquecedores de água, etc.).

execução

O Duo DFR é um filtro de retrolavagem manual disponível em tamanhos de conexão DN 20 a DN 25. O redutor de pressão integrado protege a instalação contra pressões excessivamente altas e picos de pressão. O elemento filtrante em formato de cascata é feito de plástico.

Materiais

O copo do filtro é feito de plástico resistente a impactos, assim como o elemento filtrante. Os anéis de vedação são feitos de fibra isenta de amianto. Todos os materiais utilizados atendem às normas de engenharia reconhecidas. As peças plásticas e os elastômeros que entram em contato com a água estão em conformidade com as recomendações KTW do Departamento Federal de Saúde da Alemanha.

Instalação

A norma DIN 1988 geralmente exige a instalação de filtros em sistemas de água potável para proteção contra corrosão. Quando usado centralmente como filtro de água para toda a casa, o filtro Duo DFR deve ser instalado em um local de fácil acesso, diretamente atrás do hidrômetro.

Dados técnicos:

Pressão de operação: mín. 2 bar, máx. 16 bar

Temperatura de operação: máx. 30 °C

Posição de instalação: eixo principal arbitrário do filtro perpendicular

Médio: água potável

Largura da passagem: inferior: 90 µm, superior: 125 µm

Vazão: DN 20: 2,3 m³/h a 1,1 bar Δp

Nº ABP: DN 20: P-IX 6738/l

Nº DVGW: NW-9311BR0129

Conjunto

A tubulação deve ser completamente lavada antes da instalação. O enchimento inicial do sistema de água potável deve ser feito com água filtrada (DIN 1988, Parte 2). O filtro deve ser posicionado verticalmente com seu eixo principal alinhado. O filtro é instalado na tubulação sem tensão, levando em consideração o sentido do fluxo (seta na carcaça).

manutenção

A manutenção é indicada por um indicador de serviço na parte superior do filtro. No entanto, a norma DIN 1988 especifica que o filtro deve ser lavado em contracorrente pelo menos a cada dois meses. Não são necessárias ferramentas especiais para a manutenção do Duo DFR. Para realizar a manutenção do filtro, abra a válvula de esfera e gire a base do filtro duas ou três voltas para a esquerda ou para a direita. Em seguida, feche a válvula de esfera novamente. O abastecimento de água continua a utilizar água filtrada mesmo durante a lavagem em contracorrente. (O filtro possui um flange de conexão totalmente rotativo.)