Sistema de amaciamento de água Aqmos BM-32

2025-07-03T10:19:50+02:00

Tipo: Sistema de amaciamento de água
Preço: 534.50

Desacelerador de água Aqmos BM-32 para residências de até 3 pessoas.

Visão geral eficiente do produto

O amaciador de água Aqmos BM-32 foi projetado especificamente para residências com até três pessoas e remove o calcário de forma confiável por meio de troca iônica. Com uma dureza da água de entrada de 10°dH, é possível produzir até 3.200 litros de água amaciada por ciclo de regeneração. Isso garante a proteção a longo prazo do seu encanamento e reduz o consumo de detergente.

Design compacto e componentes de alta qualidade

O sistema está alojado num gabinete robusto com tampa removível. No interior, encontra-se um recipiente de pressão em fibra de vidro reforçada (FRP) preenchido com resina de troca iônica durável. O gabinete também serve como recipiente para o sal de regeneração e pode armazenar até 40 kg de sal de cozinha.

O sistema é complementado pela válvula de controle de volume de água BNT 1650, que é montada diretamente no cilindro de pressão e controla o processo de regeneração de forma totalmente automática.

Como funciona a troca iônica

Em sua essência, a resina de alta qualidade troca os íons de cálcio (Ca2+) e magnésio (Mg2+) da água por íons de sódio (Na+). Esse processo remove eficazmente o calcário e garante água macia na cozinha e no banheiro.

A resina de troca iônica foi projetada para uma vida útil superior a 20 anos e mantém sua eficiência permanente por meio de regeneração regular.

Controle de fluxo inteligente com válvula BNT 1650

A válvula integrada monitora o consumo de água amaciada através de um medidor de água. Assim que o volume predefinido é atingido, a regeneração não inicia imediatamente, mas apenas às 2h da manhã. Isso otimiza a disponibilidade de água livre de calcário.

Antes da regeneração, uma capacidade de reserva está disponível para absorver qualquer pico de consumo. A configuração de fábrica se adapta aos parâmetros da sua água e aos seus padrões de consumo.

Regeneração automática para desempenho contínuo.

Assim que a resina estiver totalmente saturada com íons de cálcio e magnésio, o sistema passa automaticamente uma solução salina concentrada (NaCl) sobre ela. Isso remove os íons de cálcio e ressatura a resina com íons de sódio.

A solução salina resultante, incluindo os minerais de dureza dissolvidos, flui para o esgoto através de um dreno separado, enquanto o sistema de desvio integrado conduz a água da torneira não tratada. Isso garante um abastecimento de água ininterrupto durante a regeneração.

Regeneração de segurança após inatividade

Para evitar o crescimento bacteriano no leito de resina, o BM-32 realiza automaticamente uma regeneração forçada após dez dias sem consumo de resina. Essa medida de segurança garante resina higiênica de forma consistente.

Enchimento e manutenção práticos de sal

O reservatório de sal integrado comporta até 40 kg de sal de cozinha, o que é suficiente para aproximadamente três a quatro meses, dependendo da dureza da água e do consumo. Uma válvula de bóia com cartucho de segurança impede o transbordamento do reservatório.

Quando o reservatório de sal estiver vazio, ele pode ser facilmente reabastecido. Isso garante que seu amaciador de água esteja sempre pronto para uso, permitindo que você desfrute de água macia e livre de calcário de forma consistente.

Dados técnicos

Número de famílias: 2 a 3 pessoas

Capacidade a 10° de umidade relativa: 3.200 litros

Capacidade a 15° de umidade relativa: 2.130 litros

Vazão nominal de 1,0 m³/h

Pressão máxima de fluxo de água na tubulação: 6 bar

Pressão mínima de fluxo de água na tubulação: 2 bar

Perda de pressão no máximo.Vazão de 0,6 bar

Consumo de sal por regeneração: 1,28 kg

Tempo de regeneração: 25 minutos

Altura 670 mm

Largura 320 mm

Profundidade 500 mm

Capacidade máxima de sal: 40 kg

Garrafa de pressão de PRFV 08" x 17"

Conteúdo de resina: 8 litros

Cabeçote de direção BNT 1650

Conexões de água 1" AG

Conexão de esgoto 12 mm

Consumo de energia: 3 watts

Conexão elétrica 230 V/50 Hz

Temperatura máxima da água: 30 °C

Peso: 13 kg

Escopo da entrega

Aqmos BM-32

Kit de teste de dureza (pacote duplo)

2 x mangueira blindada 1" porca de união x 1"ÜM

1.000 mm (DIN-)DVGW testado

4 x selos

Mangueira de drenagem de 2000 mm

Mangueira de transbordamento de 2000 mm

braçadeira de mangueira

Manual do usuário

Download

Ficha de dados

Instruções de operação & Instruções de montagem do BM32

Instruções de instalação para a unidade de controle