Bomba solar Wita HE 180 mm para aquecimento e sistemas solares

2025-04-16T12:34:20+02:00

Fornecedor Wita
Tipo: Bomba solar
Preço: 109.50

Bomba solar Wita HE - 180 mm

Descrição do produto

A bomba solar Wita HE de 180 mm é uma solução de substituição confiável e eficiente para sistemas de aquecimento e energia solar existentes. Sem controle de velocidade integrado, esta bomba é ideal para a operação convencional de sistemas mais antigos com uma configuração de controlador solar adaptada.

Com foco claro no funcionamento suave, a bomba oferece funções práticas que facilitam a instalação em sistemas antigos e garantem um abastecimento confiável.

Detalhes técnicos

A bomba tem 180 mm de comprimento e é adequada para tubos com diâmetro DN 25 e roscas G 1½”. Isso garante fácil integração em instalações existentes.

Com a opção de alternar entre dois níveis de potência para diferentes alturas de bombeamento – 4 ou 6 metros – a bomba solar adapta-se de forma flexível às necessidades individuais. A uma altura de 4 metros, atinge um caudal de até 2800 l/h com um consumo de energia de 3 a 25 watts, enquanto a 6 metros, alcança um caudal de 3600 l/h com um consumo de 3 a 45 watts.

Eficiência energética e operação

O índice de eficiência energética declarado é de no máximo 0,20, indicando um uso otimizado de energia. Isso possibilita uma operação econômica, o que é de particular importância no setor de energia solar.

Merece destaque o ajuste do controlador solar: se a bomba solar for usada como solução substituta, é importante configurar o controlador para 100% de potência para garantir o funcionamento adequado. Além disso, a função de redução noturna garante a economia de energia durante os períodos de baixa potência.

Curvas características e modos de operação

A bomba solar Wita HE oferece um total de três curvas características de pressão constante, duas curvas características de pressão constante e duas curvas características proporcionais. Esses diversos modos de operação permitem controlar a vazão de acordo com a demanda e adaptá-la a diferentes tipos de sistema.

Com essa seleção de opções de controle, a bomba é versátil e pode operar de forma confiável em diversas condições de funcionamento.

Design e qualidade

A carcaça da bomba possui um revestimento protetor por cataforese, que melhora a proteção contra corrosão e prolonga a vida útil da unidade. O cabeçote do motor, com acabamento em branco RAL 9006 e fabricado em alumínio, reforça o design moderno e de alta qualidade da bomba.

Características adicionais de qualidade, como o visor LED integrado com o logotipo da WITA e dois selos na 1"A área de contato, assim como os conectores de soquete especialmente projetados, completam o pacote geral e oferecem segurança e facilidade de uso.

Instalação e acessórios

A bomba é fácil de instalar graças às instruções MB incluídas e ao isolamento pré-instalado. Isso garante uma instalação rápida e eficiente em sistemas existentes.

Os acessórios versáteis e o design bem pensado da bomba solar Wita HE de 180 mm fazem dela uma solução atraente para usuários que valorizam confiabilidade e fácil integração.

Dados técnicos

Comprimento: 180 mm

DN 25

G 1½ "

Ajustável para alturas de 4 e 6 metros.

4 m | 2800 l/h | 3 - 25 watts

6 m | 3600 l/h | 3 - 45 watts

Índice de eficiência energética

EEI máx.0,20

Carcaça da bomba - revestida por cataforese

Cor do cabeçote do motor - alumínio branco RAL 9006

Painel de LED com logotipo WITA

2 selos 1"

Tomadas e plugues

Instruções MB

isolamento

Escopo da entrega

1 bomba solar HE

Conjunto & Manual do usuário

Download

Ficha de dados