Bombas de calor - armazenamento combinado

2026-04-17T10:30:39+02:00

Fornecedor Gema GmbH
Tipo: Armazenamento combinado
Preço: 2384.00 - 2736.00 (3 variants)

Tanque de armazenamento combinado com bomba de calor WK – Aquecimento de água quente sanitária seguro contra Legionella

Descrição resumida

O reservatório de armazenamento combinado para bomba de calor WK une o aquecimento higiênico de água quente sanitária e o armazenamento de água quente em um único recipiente compacto, sendo projetado especificamente para sistemas de bomba de calor. Graças ao tubo corrugado de aço inoxidável integrado na parte superior do reservatório, a água quente sanitária é aquecida sem a necessidade de um grande volume de armazenamento, reduzindo assim a proliferação de legionela e minimizando a manutenção.

Construção e materiais

O tanque de armazenamento é fabricado em aço de alta qualidade S235JRG2, de acordo com as normas DIN 4753 e europeia EN 12897; o permutador de calor para água quente sanitária é um tubo corrugado de aço inoxidável (1.4404) fabricado na Alemanha. O tanque não possui acabamento interno, está imprimado externamente e é dividido em duas seções termicamente separadas: aquecimento de água quente sanitária na parte superior e um reservatório de aquecimento na parte inferior.

Princípio de funcionamento e proteção contra Legionella

Na seção superior, o tubo corrugado de aço inoxidável aquece a água potável sob demanda, o que significa que apenas pequenas quantidades de água precisam ser armazenadas e o risco de Legionella é significativamente reduzido. O tanque de armazenamento separado na seção inferior armazena energia térmica para o funcionamento da bomba de calor e, simultaneamente, permite grandes diferenças de temperatura entre as duas seções.

Trocadores de calor e características de desempenho

O permutador de calor em aço inoxidável oferece um elevado rendimento de água quente e tempos de aquecimento rápidos devido à sua grande área de superfície. Ambas as áreas de armazenamento estão equipadas com tomadas independentes para resistências elétricas, facilitando a integração de aquecimento adicional.

Opções de isolamento

O reservatório combinado está disponível com diversas opções de isolamento: EPS de 100 mm (classe de eficiência C), EPS AirPor® de 130 mm (classe de eficiência B) ou espuma super rígida de PU de 150 mm (classe de eficiência A, para 600–1000 l). Cada versão é removível e possui um revestimento plástico cinza-prateado e uma fita de vedação.

Isolamento EPS AirPor®

O inovador isolamento EPS AirPor® combina poliestireno expandido com nanopartículas de grafite para uma melhor reflexão do calor. Essa construção reduz a perda de calor em comparação com as soluções convencionais, é fácil de instalar, encaixa-se com precisão e é reciclável.

Isolamento de espuma de poliuretano super-rígida

O isolamento combinado de PU de 150 mm (PU + manta de PV) oferece condutividade térmica muito baixa e evita perdas por convecção nas paredes, tampa e juntas do recipiente. É robusto, não causa desconforto ao toque, é 100% reciclável e garante máxima eficiência energética (Classe A).

Montagem, conexões e transporte

Todas as conexões estão localizadas na lateral; ambas as unidades de armazenamento podem ser desmontadas e transportadas separadamente. O isolamento é removível, facilitando a instalação e a manutenção, mesmo em espaços confinados.

Vantagens para os operadores

O tanque de armazenamento combinado reduz as perdas de calor, minimiza a manutenção ao eliminar a necessidade de um ânodo de sacrifício, permite o aquecimento e o resfriamento simultâneos do sistema de aquecimento de piso e aumenta a eficiência dos sistemas de bomba de calor por meio da estratificação otimizada e de uma grande superfície de troca de calor.

Áreas de aplicação e diretrizes de planejamento

Ideal para edifícios residenciais, prédios de apartamentos e projetos comerciais com bombas de calor e sistemas de aquecimento ou resfriamento de piso. Ao selecionar a opção de isolamento, é importante considerar a capacidade de armazenamento, a eficiência energética desejada e as condições de instalação; teremos prazer em auxiliar no projeto.

Dados técnicos & Operação

Pressão máxima de funcionamento do reservatório: 5 bar; pressão máxima de funcionamento do permutador de calor para água quente sanitária: 10 bar. Reservatório em aço S235JRG2; permutador de calor em aço inoxidável 1.4404. As classes de eficiência dependem do isolamento: A (150 mm PU), B (130 mm EPS AirPor®), C (100 mm EPS). Ambas as áreas de armazenamento possuem tomadas para resistências elétricas.

Escopo da entrega

Bombas de calor - Tanque de armazenamento combinado à sua escolha

incluindo isolamento selecionado