Armazenamento higiênico com 2 trocadores de calor

2026-04-17T10:44:37+02:00

Fornecedor Schönberg
Tipo: Armazenamento de higiene
Preço: 2434.00 - 2617.00 (2 variants)

Água doce – Reservatório combinado higiênico FKS: Aquecimento de água potável livre de Legionella

Visão geral do produto

O reservatório de água doce combinado FKS oferece aquecimento de água quente sanitária livre de legionela graças a um tubo corrugado integrado em aço inoxidável, combinando as vantagens de uma caldeira e de um aquecedor de água instantâneo. É adequado para operação com diversos geradores de calor, como sistemas solares térmicos, caldeiras a óleo/gás, a lenha ou a pellets, bem como bombas de calor, permitindo simultaneamente o abastecimento de circuitos de aquecimento.

Conceito de função e higiene

O tubo corrugado de aço inoxidável enrolado dentro do tanque de armazenamento aquece continuamente a água potável e reduz a necessidade de armazenamento de água quente sanitária, minimizando assim o risco de proliferação da bactéria Legionella. A grande área de superfície do trocador de calor de aço inoxidável garante um alto rendimento de água quente; não é necessário um ânodo de sacrifício, tornando o tanque de armazenamento livre de manutenção.

Materiais e mão de obra

O tanque é fabricado em aço S235JRG2 de alta qualidade, em conformidade com as normas DIN 4753/EN 12897, e o permutador de calor para água quente sanitária é feito de tubos corrugados de aço inoxidável 1.4404 (fabricados na Alemanha). O tanque possui interior bruto e exterior com acabamento primário; as conexões para o permutador de calor para água quente sanitária estão localizadas na lateral.

Dados técnicos

Pressão de operação do tanque até um máximo de 5 bar, pressão de operação do trocador de calor de água potável até um máximo de 10 bar. As variantes de volume variam de 200 a 2000 litros; os modelos de 200 a 400 L estão equipados com uma tomada para resistência elétrica, enquanto os de 600 a 2000 L possuem duas tomadas. Uma resistência elétrica pode ser facilmente instalada posteriormente.

Conexões e integração

Todas as conexões são projetadas para que as fontes de energia e os aparelhos conectados possam operar de forma independente, minimizando assim as necessidades de controle. Além disso, não é necessário um controlador ou bomba separada para o aquecimento de água, simplificando a instalação.

Trocador de calor e desempenho

O tubo corrugado de aço inoxidável, utilizado como permutador de calor para água doce, oferece elevadas taxas de fluxo e eficiência devido à sua grande área de superfície. Um permutador de calor de tubo liso extragrande, localizado no interior do tanque, está disponível para ligações a sistemas de aquecimento solar e de aquecimento urbano, garantindo uma troca de calor eficiente entre os circuitos de aquecimento e de água quente sanitária.

Opções de isolamento

Diversas opções de isolamento estão disponíveis: EPS de 100 mm (classe de eficiência C), EPS AirPor® de 130 mm (classe de eficiência B) e espuma super rígida de PU de 150 mm (classe de eficiência A) para volumes de 600 a 1000 litros. Todas as opções possuem um revestimento plástico cinza-prateado com uma fita de vedação; o isolamento de PU foi projetado como uma capa removível.

Espuma de poliestireno EPS AirPor® – propriedades

O isolamento EPS AirPor® combina EPS com aditivos de grafite para melhor reflexão do calor, redução da perda de calor e, consequentemente, menores custos de energia. Apresenta encaixe perfeito, fácil instalação, 100% reciclável e isolamento adicional para piso e tampa; condutividade térmica de acordo com a norma DIN EN 12667: 0,0316 W/mK.

Isolamento de espuma de PU super rígida

O isolamento em espuma super rígida de PU de 150 mm oferece excelentes propriedades isolantes (condutividade térmica de 0,023 W/mK), uma laminação em tecido não tecido para evitar a convecção e uma estrutura robusta e removível com revestimento em PS na cor RAL 9006. Esta variante atinge a classe de eficiência energética A e também é reciclável.

Vantagens e custos operacionais

A combinação de isolamento térmico eficiente, um trocador de calor de aço inoxidável de alta qualidade e baixo armazenamento de água reduz a perda de calor e os custos operacionais. O EPS AirPor® pode alcançar até 30% menos perdas em comparação com o isolamento convencional, resultando em custos de energia mais baixos e melhor desempenho a longo prazo.

Instalação, manutenção e segurança

A instalação é simples: as conexões são intuitivas, não é necessário bomba ou controlador para aquecimento de água e é possível instalar resistências elétricas posteriormente. A ausência de ânodos de sacrifício elimina a necessidade de substituição rotineira dos mesmos; portanto, o reservatório de água praticamente dispensa manutenção.

Áreas de aplicação

O sistema FKS é universalmente aplicável em residências unifamiliares, edifícios multifamiliares, prédios comerciais e aplicações com fontes de calor combinadas, especialmente onde são necessários o preparo higiênico de água quente sanitária e a integração flexível do sistema. É particularmente adequado para sistemas com suporte solar térmico e múltiplos geradores de calor.

Resumo

O reservatório combinado higiênico de água doce FKS une tecnologia de água doce higiênica, opções de conexão flexíveis e variantes de isolamento eficientes em um sistema de baixa manutenção. Materiais robustos, fácil instalação e alta eficiência energética fazem dele uma solução prática para sistemas modernos de água quente e aquecimento.

Escopo da entrega

Tanque de armazenamento higiênico com 2 trocadores de calor à sua escolha.

incluindo isolamento selecionado