Filtr płukania wstecznego z reduktorem ciśnienia SYR

2025-04-16T12:25:57+02:00

Dostawca: SYR
Typ: Domowa stacja wodna
Cena: 156.00 - 164.50 (2 variants)

Filtr płukania wstecznego z reduktorem ciśnienia SYR

Filtr płukania wstecznego SYR DN 20

SYR DUO DFR, filtr płukania wstecznego z reduktorem ciśnienia i manometrem. Ciśnienie wylotowe regulowane od 1,5 do 6 barów. Fabrycznie ustawione na 4 bary.
Filtr płukania wstecznego z całkowicie obrotowym kołnierzem przyłączeniowym. Zatwierdzony przez DIN-DVGW, izolacja akustyczna przetestowana w klasie 1.

Duo FR to podstawowy filtr z serii filtrów SYR. Służy jako element filtracyjny do instalacji wody pitnej zgodnie z normą DIN 1988. Montaż odbywa się za pomocą całkowicie obrotowego, zintegrowanego kołnierza przyłączeniowego. Duo FR działa w każdej pozycji montażowej. Jego niezwykle kompaktowa konstrukcja sprawia, że ​​nadaje się również do ochrony pojedynczych urządzeń (zmywarek, podgrzewaczy wody itp.).

Duo FR to ręczny filtr z płukaniem wstecznym, wyposażony w przyłącze o średnicy DN 20. Kaskadowy element filtracyjny wykonany jest z tworzywa sztucznego.

Obszar zastosowania filtra płukania wstecznego

Duo DFR to podstawowy filtr w ofercie filtrów SYR. Stosowany jest jako element filtracyjny do instalacji wody pitnej zgodnie z normą DIN 1988. Montaż odbywa się za pomocą całkowicie obrotowego, zintegrowanego kołnierza przyłączeniowego. Duo DFR działa w każdej pozycji montażowej. Jego niezwykle kompaktowa konstrukcja sprawia, że ​​nadaje się również do ochrony pojedynczych urządzeń (zmywarek, podgrzewaczy wody itp.).

wykonanie

Duo DFR to ręczny filtr z płukaniem wstecznym, dostępny w rozmiarach przyłączy DN 20–DN 25. Zintegrowany reduktor ciśnienia chroni instalację przed zbyt wysokim ciśnieniem i skokami ciśnienia. Kaskadowy element filtrujący wykonany jest z tworzywa sztucznego.

Przybory

Misa filtra wykonana jest z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia, podobnie jak element filtrujący. Zastosowane pierścienie uszczelniające wykonane są z włókien bezazbestowych. Wszystkie użyte materiały spełniają uznane normy techniczne. Części plastikowe i elastomery mające kontakt z wodą spełniają zalecenia KTW (Krajowej Normy Zdrowia) niemieckiego Federalnego Urzędu Zdrowia.

Instalacja

Norma DIN 1988 generalnie nakazuje montaż filtrów w systemach wody pitnej w celu ochrony przed korozją. W przypadku centralnego zastosowania jako filtr wody w całym domu, filtr Duo DFR należy zainstalować w łatwo dostępnym miejscu, bezpośrednio za wodomierzem.

Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: min. 2 bary, maks. 16 barów

Temperatura pracy: maks. 30 °C

Pozycja instalacji: dowolna, główna oś filtra prostopadła

Średni: woda pitna

Szerokość przejścia: dolny: 90 µm, górny: 125 µm

Przepływ: DN 20: 2,3 m³/h przy 1,1 bar Δp

Numer ABP: DN 20: P-IX 6738/l

Numer DVGW: NW-9311BR0129

Montaż

Przed montażem rurociąg należy dokładnie przepłukać. Pierwsze napełnienie instalacji wody pitnej należy wykonać wodą filtrowaną (DIN 1988, część 2). Filtr należy ustawić pionowo, osią główną. Filtr montuje się w rurociągu bez naprężeń, uwzględniając kierunek przepływu (strzałka na obudowie).

konserwacja

Konserwację sygnalizuje wskaźnik serwisowy na górze filtra. Norma DIN 1988 wymaga jednak płukania wstecznego filtra co najmniej co dwa miesiące. Do serwisowania filtra Duo DFR nie są wymagane żadne specjalne narzędzia. Aby przeprowadzić konserwację filtra, należy otworzyć zawór kulowy i obrócić podstawę filtra o dwa do trzech obrotów w lewo lub w prawo. Następnie ponownie zamknąć zawór kulowy. Dopływ wody nadal korzysta z przefiltrowanej wody, nawet podczas płukania wstecznego. (Filtr posiada całkowicie obrotowy kołnierz przyłączeniowy).