MPM Wood Plus 18 houtvergassingsketel 18 kW A+

2025-04-16T12:22:45+02:00

Verkoper: MPM
Type: houtvergassingsketel
Prijs: 2679.00

De MPM Wood Plus 18 is een moderne houtvergasserketel met een nominaal vermogen van 18 kW voor het verwarmen van eengezinswoningen en kleinere bedrijfsruimten.
De blokhoutketel voldoet aan de eisen van de Ecodesign-verordening (EU) 2015/1189 en klasse 5 volgens PN-EN 303-5 en behaalt energie-efficiëntieklasse A+.
Ontworpen voor gebruik met een buffervat biedt hij een efficiënte en emissiearme houtverwarming.

Highlights / Voordelen

⭐ 18 kW nominaal vermogen – ideaal voor eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden
⭐ Energie-efficiëntieklasse A+ – EEI 119 voor een hoog seizoensrendement
⭐ Klasse 5 volgens PN-EN 303-5 – lage emissies en conform Ecodesign
⭐ Houtvergassingstechnologie – hoog rendement en schone verbranding
⭐ Geschikt voor open en gesloten systemen (max. 1,5 bar)

Productbeschrijving

Toepassingsgebied & Doelgroep

De MPM Wood Plus 18 is een handgestookte houtvergasserketel voor het verwarmen van:

Eengezinswoningen

Woonhuizen

Bedrijfspaviljoens

Werkplaatsen

Horecabedrijven

De ketel wordt gestookt met blokhout (vochtgehalte ≤ 25 %). De ketel is uitsluitend bedoeld voor gebruik op nominaal vermogen in combinatie met een buffervat.

Voordelen in de praktijk

De vergassertechniek scheidt het ontgassen en de verbranding in twee kamers. Hierdoor wordt een bijzonder schone en efficiënte verbranding bereikt.

De geïntegreerde keramische brander met geregelde primaire en secundaire lucht zorgt voor een stabiele vlamvoering.
De grote laadkamer (ca. 70 liter / ca. 25 kg hout) maakt comfortabele vulintervallen mogelijk met een brandduur tot 5 uur.

Techniek & Uitrusting

De ketel is vervaardigd van gecertificeerd stalen ketelplaat en beschikt over:

Metaal-keramiek brander

Verticale rookgaskanalen met wervelingseenheid

Mechanische trekregeling

Aansluiting voor thermostaatisch veiligheidsventiel DBV-1

40 mm minerale wol isolatie

Thermometer in het bovenste gedeelte

De maximale bedrijfstemperatuur bedraagt 90 °C, de maximaal toegestane bedrijfsdruk is 1,5 bar.

Efficiëntie & Milieu

De MPM Wood Plus 18 voldoet aan de eisen van de Ecodesign-verordening (EU) 2015/1189 en heeft een geldig certificaat ED/1202/23.

Seizoensgebonden energie-efficiëntie ruimteverwarming: 81 %
Energie-efficiëntie-index (EEI): 119
Energie-efficiëntieklasse: A+

Emissies bij nominaal vermogen (blokhout ≤ 25 % vochtgehalte):

PM: 15 mg/m³

OGC: 19 mg/m³

CO: 401 mg/m³

NOx: 145 mg/m³

Compatibiliteit & Systeemintegratie

De ketel kan worden gebruikt in:

Open verwarmingssystemen

Gesloten verwarmingssystemen met membraanuitzetvat, veiligheidsventiel en oververhittingsbeveiliging

Een buffervat met minimaal 800 liter inhoud is verplicht.
De retourtemperatuur moet permanent minimaal 55 °C bedragen om lage-temperatuurcorrosie te voorkomen.

Aanbevolen schoorsteeneisen:

Minimale doorsnede: 180 × 180 mm of Ø 178 mm

Minimale hoogte: 8 m

Vereiste trek: ca. 0,19–0,20 mbar

Technische gegevens

Kenmerk | Waarde
Fabrikant | MPM Projekt Marcin Nykiel
Model | Wood Plus 18
Producttype | Houtvergasserketel
Nominaal vermogen | 18 kW
Energie-efficiëntieklasse | A+
Energie-efficiëntie-index (EEI) | 119
Seizoensrendement ruimteverwarming | 81 %
Ketelklasse | Klasse 5 (PN-EN 303-5:2021-09)
Thermisch rendement | 89 %
Brandstof | Blokhout ≤ 25 % vochtgehalte
Inhoud laadkamer | ca. 70 dm³
Brandstofhoeveelheid | ca. 25 kg
Brandduur | ca. 5 h
Brandstofverbruik | 5,5 kg/h
Watervolume ketel | 80 dm³
Max. bedrijfsdruk | 1,5 bar
Bedrijfstemperatuur | 60–90 °C
Minimale retourtemperatuur | 55 °C
Rookgastemperatuur | 125–140 °C
Rookgasmassastroom | 10,8 g/s
Hoogte | 1050 mm
Totale breedte | 640 mm
Breedte behuizing | 550 mm
Totale lengte | 1070 mm
Lengte zonder schoorsteen | 870 mm
Gewicht | ca. 370 kg
Aan-/afvoeraansluiting | 40 mm
Aanbevolen buffervatinhoud | 800 Liter
CE-markering | CE 2023

Leveringsomvang

MPM Wood Plus 18 verwarmingsketel

Gebruiksaanwijzing

Montagehandleiding

Accessoires / Aanbeveling (Cross-Selling)

Voor een optimale werking raden wij aan:

Buffervat vanaf 800 liter

Thermostatisch antikondensventiel 55 °C

Veiligheidsventiel / DBV-1

Vierweg-mengventiel

Schoorsteentrekbegrenzer

Retourverhogingssysteem

Passende componenten vindt u in de categorie Houtverwarming & Accessoires op gemashop.de.

Montage- & Veiligheidsaanwijzingen

Installatie en ingebruikname mogen uitsluitend door gekwalificeerd vakpersoneel worden uitgevoerd.

De ketel mag alleen met geschikt blokhout worden gestookt.
Het permanent onder de 55 °C houden van de retourtemperatuur leidt tot corrosie en garantieverlies.

De veiligheidsafstand tot brandbare materialen bedraagt minimaal 1 m.

FAQ

1. Welk hout mag worden gebruikt?
Blokhout (loofhout) met maximaal 25 % vochtgehalte, ideaal 12–20 %.

2. Is een buffervat verplicht?
Ja, minimaal 800 liter buffervatinhoud is verplicht.

3. Kan de ketel in een gesloten systeem worden gebruikt?
Ja, met veiligheidsventiel, membraanuitzetvat en oververhittingsbeveiliging.

4. Welke efficiëntieklasse heeft de ketel?
Energie-efficiëntieklasse A+ met EEI 119.

5. Aan welke emissieklasse voldoet de ketel?
Klasse 5 volgens PN-EN 303-5:2021-09 en Ecodesign 2015/1189.

6. Hoe hoog is de maximale bedrijfsdruk?
1,5 bar.

7. Welke minimale retourtemperatuur moet worden aangehouden?
Minimaal 55 °C om lage-temperatuurcorrosie te voorkomen.

Conclusie

De MPM Wood Plus 18 is een krachtige, Ecodesign-conforme houtvergasserketel met een hoog rendement en lage emissies.
Een betrouwbare oplossing voor moderne blokhout-verwarmingssystemen met buffervat.