elet katilas ThermoFLUX Pelling ECO 50 su 47 kW vardine šilumine galia

2025-04-16T12:24:43+02:00

Vendor: Thermoflux
Type: Granulinis katilas
Price: 4495.00

„ThermoFLUX Pelling ECO 50“ yra vandeniu kūrenamas granulinis katilas, skirtas didesnėms šildymo apkrovoms gyvenamuosiuose pastatuose, daugiabučiuose ar komercinėse patalpose. Nors modelis žymimas 50, dokumentuota nominali šiluminė galia yra 47 kW esant 15,7 kW dalinei apkrovai. Katilas skirtas darbui su medienos granulėmis ir turi integruotus valdiklius bei liepsnos temperatūros jutiklį.{index=0} : turinio nuoroda [oaicite:1]{index=1}

Svarbiausi aspektai/privalumai

⭐ Granulinis katilas, kurio nominali šiluminė galia yra 47 kW, o dalinė apkrova – 15,7 kW, skirtas didesnėms vandens šildymo sistemoms. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

⭐ 5 klasės katilai pagal EN 303-5:2012, kurių dokumentuotos efektyvumo vertės yra nuo 91 % iki 91,4 %. :contentReference[oaicite:3]{index=3} : turinio nuoroda [oaicite:4]{index=4}

⭐ Integruota valdymo sistema su liepsnos temperatūros jutikliu ir 10 galios lygių, skirtų reguliavimui priklausomai nuo apkrovos. :contentReference[oaicite:5]{index=5}

⭐ Srautas ir grįžimas 5/4" taip pat 120 mm skersmens dūmtraukio jungtis, skirta hidraulinei integracijai į įprastas šildymo sistemas. :contentReference[oaicite:6]{index=6}

⭐ Į valdiklio tiekimo komplektą įeina du buferiniai jutikliai; vadove aiškiai rekomenduojama naudoti buferinį rezervuarą.

Taikymo sritis & Tikslinė auditorija

Katilas tinka vandeniu kūrenamoms šildymo sistemoms, kurioms keliami didesni galios reikalavimai. Tipinės taikymo sritys apima didesnius vienos šeimos namus, daugiabučius namus, žemės ūkio pastatus, dirbtuves arba mažesnius komercinius objektus, jei sistemos konstrukcija, šilumos poreikis ir kamino dydis yra suderinami. (5/)4"Dėl savo jungčių, 120 litrų vandens talpos ir numatyto integravimo į buferinius kaupimo sprendimus, šis įrenginys skirtas techniškai orientuotiems operatoriams, renovatoriams ir ŠVOK specialistams.

Tinka/Pasirinkimo gairės

47 kW galios klasė paprastai tinka pastatams ir sistemoms, kurių šilumos poreikis yra gerokai didesnis nei standartinių individualių namų sprendimų. Ji gali būti ypač naudinga tais atvejais, kai reikalingi didesni šildymo paviršiai, keli įrenginiai arba tinkamo dydžio buferinė talpykla. Ši klasifikacija skirta tik preliminarioms rekomendacijoms ir nepakeičia profesionalios šilumos apkrovos skaičiavimo ar sistemos planavimo.

Kasdienės naudos

Veikimo metu „Pelling ECO 50“ granulės uždegamos automatiškai kaitinimo elementu. Valdymo sistema reguliuoja granulių tiekimą ir ventiliatoriaus greitį, todėl katilas veikia priklausomai nuo apkrovos, esant skirtingiems galios lygiams. Kasdieniam naudojimui taip pat svarbios reguliuojamos katilo, buferio ir laiko programos, taip pat išorinių šildymo užklausų galimybė, pavyzdžiui, per termostatą arba valdymo kontaktą.

Instrukcijoje nurodyti aiškūs valymo intervalai techninei priežiūrai ir eksploatavimui: degimo indas ir degimo kamera – maždaug kas 1–10 dienų, priklausomai nuo granulių kokybės; šilumokaitis – kas 4–7 dienas; o išmetimo kamera – maždaug kas šešis mėnesius. Tai užtikrina nuolat švarų ir be problemų veikiantį veikimą.

Technologijos & įranga

Pagal vadovą, granulinį katilą sudaro degimo indo laikiklis, kaitinimo elementas, degimo indas, degimo kamera, dozavimo sraigtas, liepsnos temperatūros jutiklis, granulių bunkeris, temperatūros jutiklis, apsauginis temperatūros ribotuvas, dūmų dujų ventiliatorius ir valdymo blokas. Degimą stebi liepsnos temperatūros jutiklis; valdymo blokas reguliuoja granulių tiekimą ir ventiliatoriaus greitį, kad būtų pasiektas norimas galios lygis.{index=12}

Valdymo blokas yra stacionariai sumontuotas katilo dangtyje ir iš anksto sujungtas. Jame taip pat yra išorinės užklausos funkcija, laikmačio programos, buferio minimalaus ir maksimalaus lygio nustatymai bei galios ekranas.Šildymo pusėje tiekiamas ir grįžtamas srautas yra 5/4" įvykdytas mirties bausme.

Efektyvumas & Aplinka

Techninėje „Pelling ECO 50“ modelio dokumentacijoje nurodytas 91 % efektyvumas esant dalinei apkrovai ir 91,4 % esant nominaliam šilumos išeikvojimui. Taip pat dokumentuojami dulkių, CO, NOx ir išmetamųjų dujų temperatūros matavimai. Katilas priskiriamas 5 klasės prietaisams ir išbandytas pagal EN 303-5:2012 standartą. Turimoje dokumentacijoje energijos vartojimo efektyvumo klasė nenurodyta.

Kurui skirtos tik medienos granulės; rekomenduojamas kuro standartas yra PELET C1 pagal EN 303-5:2012 7 lentelę, kurios drėgnis yra mažesnis nei 12 %. Tai padeda laikytis dokumentuotų eksploatacinių savybių ir išmetamųjų teršalų verčių.

suderinamumas & Sistemų integracija

„Pelling ECO 50“ skirtas vandeniu kūrenamoms šildymo sistemoms ir gali būti integruojamas į sistemas su buferiniu baku. Instrukcijoje aiškiai rekomenduojama įrengti buferinį baką; joje taip pat aprašomi du buferinio bako jutikliai, į kuriuos atsižvelgia valdymo sistema. Siurblys įsijungia esant 55 °C ir išsijungia esant 50 °C, jei buferinio bako temperatūra nėra aukštesnė.

Dokumentuose nurodytas reikalingas 12 Pa tiekiamas slėgis išmetimo sistemai, 120 mm skersmens dūmtakio vamzdžio jungtis, kaminas, kurio vidinis skersmuo ne mažesnis kaip 120 mm, ir minimalus 5 m aukštis. Išmetimo vamzdis negali būti ilgesnis nei 3 m.

Avariniu režimu galima kūrenti ir malkomis. Tačiau tam reikalingos papildomos grotelės, kurios neįeina į komplektą. Kūrenimui malkomis pagal instrukciją reikalingas dvigubas šiluminis apsauginis vožtuvas arba jungtis prie atviros šildymo sistemos.

Techniniai duomenys

Gamintojas | ThermoFLUX d.o.o.
Modelis | Pelling ECO 50
Produkto tipas | Granulinis katilas
Nominali šiluminė galia | 47 kW
Dalinis krovinys | 15,7 kW
Efektyvumas esant dalinei apkrovai/nominali šiluminė galia | 91%/91,4%
Elektros energijos suvartojimas esant nominaliam šilumos išeikvojimui | 410 W
Maksimalus elektros energijos suvartojimas. | 420 W
Elektros energijos suvartojimas budėjimo režimu | 3 W
Įtampa/Dažnis | 230 V/50 Hz
Išankstinė apsauga | 6 A
katilo klasė | 5
Maks. darbinis slėgis | 3 barai
Maksimali srauto temperatūra | 80 °C
Min.Grąžinamoji temperatūra | 50 °C
Vandens kiekis | 120 litrų
Granulių sunaudojimas | 3,5/11,1 kg/val.
Granulių konteineris | 110/185 kg
Svoris | 392 kg
Platūs katilai | 510 mm
Plotis su silosu standartinis/maksimalus | 810/1010 mm
Ūgis | 1385 mm
gylis | 1098 mm
Srautinio/grįžtamojo prijungimo aukštis | 85/1415 mm
Srautas/Grįžimas | 5/4" /5/4"
Dūmtakio vamzdžio jungtis | 120 mm skersmens
Dūmtakio vamzdžio jungties aukščio centras | 1630 mm
Reikalingas tiekimo slėgis | 12 Pa/0,12 mbar
Minimalus tiekiamo oro skerspjūvis | 300 cm²
Emisijos garso slėgio lygis | 50,3 dB(A)
Išmetamųjų dujų temperatūra esant nominaliam šilumos išeikvojimui | 142 °C
Išmetamųjų dujų temperatūra esant dalinei apkrovai | 91 °C
kuras | PELET C1 pagal EN 303-5:2012 7 lentelę; vandens kiekis mažesnis nei 12 %
Standartinis/Bandomasis | EN 303-5:2012
CE | Taip
Energijos vartojimo efektyvumo klasė | A+

Pristatymo apimtis

Granulinis katilas „ThermoFLUX Pelling ECO“

Šepetėlis vamzdžiams valyti su kastuvu

Naudojimo instrukcijos

Du buferiniai termostatai/buferiniai jutikliai išoriniam poreikiui

Papildomos grotelės malkoms kūrenti nepridedamos. :contentReference[oaicite:22]{index=22}

Priedai & Sistemos rekomendacija

Protingi sistemos papildymai apima tinkamo dydžio buferinę talpą, grįžtamosios temperatūros pakėlimą, katilo grandinės saugos komponentus ir suderinamą prijungimo rinkinį. Jei planuojama naudoti malkas, taip pat reikia apsvarstyti tinkamas groteles ir dvigubą terminį apsaugos vožtuvą. Instrukcijoje aiškiai rekomenduojama buferinė talpa kaip priedas ir reikalaujama papildomos saugos įrangos malkoms kūrenti.

Surinkimo ir saugos instrukcijos

Surinkimą, elektros instaliaciją ir paleidimą turėtų atlikti tik kvalifikuoti specialistai arba įgalioti partneriai. Vadovaujantis instrukcija, saugos komponentai, hidraulinė integracija, kaminas ir išmetimo sistema turi būti profesionaliai suprojektuoti ir sumontuoti laikantis galiojančių taisyklių. Katilinėje turi būti užtikrintas pakankamas gryno oro tiekimas; įrengimo patalpoje neleidžiama įrengti vėdinimo sistemų ar ištraukimo gaubtų.

Tinkami sistemos komponentai

Buferinė saugykla

Granulinio katilo apžvalga

„Thermoflux Pelling Eco“ jungimo paketas be grotelių

Sliekinis variklis, skirtas „Thermoflux Pelling Eco 35/50“

Susieti parduotuvės ir produktų puslapiai yra gemashop.de prieinama.

DUK

Ar „ThermoFLUX Pelling ECO 50“ yra grynai granulinis katilas?

Taip, katilas pirmiausia skirtas medienos granulėms. Avarinis veikimas su malkomis galimas pagal instrukciją, tačiau tam reikalingi papildomi priedai ir taikomos specialios saugos taisyklės.{index=26}

Koks yra tikrasis modelio našumas?

Modelio pavadinimas yra „Pelling ECO 50“. Techninėje dokumentacijoje nurodyta 47 kW nominali šiluminė galia ir 15,7 kW dalinės apkrovos galia. :contentReference[oaicite:27]{index=27} : turinio nuoroda [oaicite:28]{index=28}

Ar reikalinga buferinė talpykla?

Vadove aiškiai rekomenduojama įrengti buferinę talpą. Be to, valdymo sistemoje aprašomas dviejų buferinių jutiklių integravimas. Vadove teigiama, kad buferinė talpa yra privaloma dirbant su malkomis.{index=29}

Kokias jungtis turi katilas?

Srautas ir grįžimas yra po 5/4" Dūmtakio vamzdžio jungties skersmuo yra 120 mm. :contentReference[oaicite:30]{index=30}

Kokie reikalavimai taikomi kaminui?

Dokumentacijoje reikalaujama, kad kamino vidinis skersmuo būtų ne mažesnis kaip 120 mm, o aukštis – ne mažesnis kaip 5 m. Taip pat nurodoma, kad minimali trauka būtų 12 Pa; dūmtraukio ilgis neturi viršyti 3 m. :contentReference[oaicite:31]{index=31} : turinio nuoroda [oaicite:32]{index=32}

Kiek sudėtingas yra valymo procesas?

Priklausomai nuo granulių kokybės, degimo indą ir degimo kamerą reikia valyti maždaug kas 1–10 dienų. Instrukcijoje nurodoma valyti šilumokaitį kas 4–7 dienas, o išmetimo kamerą – maždaug kas šešis mėnesius.{index=33}

Kokie elektros duomenys yra svarbūs?

Katilas veikia 230 V ir 50 Hz įtampa. Dokumentacijoje nurodytas 410 W elektros energijos suvartojimas esant nominaliam šilumos tiekimui, maksimalus – 420 W, ir 6 A saugiklis. :contentReference[oaicite:34]{index=34} : turinio nuoroda [oaicite:35]{index=35}

Ar yra kokios nors informacijos apie garantiją?

Vadove nurodyta, kad katilo korpusui suteikiama 5 metų garantija, o elektriniams komponentams, tokiems kaip valdymo blokas, variklis, ventiliatorius ir kaitinimo elementas, – 2 metų garantija. Lemiamos yra importuotojo arba pardavėjo sąlygos, taip pat tinkamas montavimas ir paleidimas.{index=36}