Mini šilumos siurblio laikymo sieninė saugykla 50 litrų

2025-04-16T12:30:51+02:00

Vendor: Lovato
Type: Šilumos siurblio saugykla
Price: 615.00 - 891.00 (16 variants)

Mini šilumos siurblio akumuliacinė talpa, montuojama ant sienos, 50 litrų, „Lovato Bomber 50 C“

Produkto apžvalga

„Lovato Bomber 50 C“ – tai itin plokščia, 50 litrų talpos, mini buferinė talpa, specialiai sukurta naudoti kompaktiškose šildymo ir vėsinimo sistemose. Dėl mažo, vos 240 mm gylio, priekinio paviršiaus plotas sumažėja iki 30 %, palyginti su panašiais sprendimais, ir idealiai tinka montuoti prie sienos gyvenamosiose patalpose arba pagalbinėse patalpose.

Įrengtas vidine membrana ir hidrauliniu separatoriumi, kaupimo bakas taip pat veikia kaip skirstytuvas iki dviejų šildymo arba vėsinimo kontūrų. Tai užtikrina ne tik efektyvų skysčio stratifikavimą, bet ir patikimą šildymo arba vėsinimo terpės paskirstymo koordinavimą.

Techninės detalės

„Bomber 50 C“ korpusas pagamintas iš korozijai atsparaus apdoroto plieno su kataforezės danga ir yra izoliuotas 40 mm storio EPP putplasčiu (λ 0,034 W/mK). Tai sumažina šilumos nuostolius ir leidžia jį naudoti tiek karštose, tiek šaltose patalpose.

Išoriniai 520 × 860 × 240 mm (P × A × G) matmenys ir maksimalus iki 4,5 m³/h srautas užtikrina mažus slėgio nuostolius ir optimizuotus hidraulinius kelius. Gamykloje jau integruotas automatinis oro išleidimo anga ir temperatūros jutiklio kamera, kad būtų kuo mažiau montavimo pastangų.

Montavimas ir surinkimas

Dėl specialių sieninių laikiklių „Bomber 50 C“ galima greitai ir saugiai pritvirtinti prie sienos. Simetriškas jungčių išdėstymas (kairėje/dešinėje, viršuje/apačioje) suteikia maksimalų vamzdžių tiesimo lankstumą ir palengvina pritaikymą prie esamų šildymo ar vėsinimo sistemų.

Gręžiniai yra gamykloje užsandarinti ir izoliuoti, todėl nereikia papildomų izoliacijos priemonių. Kompaktiška konstrukcija ir aiškiai apibrėžtas jungčių išdėstymas užtikrina paprastą paleidimą.

Energijos šaltiniai ir lankstumas

Buferinė talpykla leidžia prijungti iki dviejų energijos šaltinių, pavyzdžiui, šilumos siurblį ir tradicinį katilą. Šilumos siurbliui skirtas kontūras, kurio srautas siekia iki 4,5 m³/h, užtikrina optimalų kaupiamojo tūrio panaudojimą ir padidina sistemos veikimo laiką bei energijos vartojimo efektyvumą.

Jei nėra antro šilumos šaltinio, kaip alternatyvą galima integruoti iki 3 kW elektrinį šildymo elementą. Tai užtikrina patikimą papildomą šildymą ir veikimą net esant žemai lauko temperatūrai.

Priedų parinktys

Dar didesniam sistemos našumui „Bomber 50 C“ galima derinti su magnetiniu purvo separatoriumi MAGNETOR. Šis priedas patikimai pašalina metalo daleles ir apsaugo jūsų šildymo kontūrus nuo nuosėdų.

Be to, galima rinktis iš įvairių elektrinių kaitinimo elementų (1,5 kW, 2 kW, 3 kW), taip pat įvairių galinių dangtelių ir jungiamųjų dalių, kad sandėliavimo įrenginį būtų galima optimaliai pritaikyti prie individualių poreikių.

Paraiškos ir privalumai

Nesvarbu, ar naudojamas kaip buferinis rezervuaras šildymo sistemose, kaip hidraulinis separatorius, ar kaip skirstytuvas iki dviejų kontūrų – „Lovato Bomber 50 C“ apima platų pritaikymo spektrą. Dėl itin plokščio dizaino taupoma vertinga vieta, o sudėtinga vidinė architektūra užtikrina tolygų stratifikaciją ir aukštą efektyvumą.

Modulinių prijungimo galimybių, tvirtos konstrukcijos ir paprasto montavimo derinys daro „Bomber 50 C“ idealų sprendimą mažos ir vidutinės galios šildymo ir vėsinimo sistemoms.

Techniniai duomenys

Kompaktiškas modulis 520 x 860 x 240 mm (sumažina priekinio paviršiaus plotą 30 %, palyginti su sprendimu su BOMBER 40)

Tūris: 50 litrų

Visiškai izoliuotas, tinka karštiems/šaltiems sprendimams (EPP λ 0,034 W/mk. 30g/l storis 40 mm)

Atsparus korozijai dėl kataforezės paviršiaus apdorojimo

Gręžinių izoliacija kamščiais

Sumažintas slėgio nuostolis, srautas iki 4,5 m³/h

Universalus panaudojimas: oro išleidimo anga, hidraulinis separatorius/skirstytuvas iki 2 kontūrų

Montavimo simetrija (kairė/dešinė viršuje/apačioje)

Temperatūros jutiklio velenas ir automatinis oro išleidimo vožtuvas įeina į komplektą

Lengvas montavimas prie sienos dėl specialių laikiklių

Paruoštas magnetiniam dumblo separatoriui MAGNETOR

Paruošta iki 3 kW elektrinei varžai

Pristatymo apimtis

Mini sieninis vandens šildytuvas 50 litrų

automatinis oro išleidimo vožtuvas 1/2"

sieninis laikiklis

Temperatūros jutiklio panardinimo įvorė 1/2"

Fiksavimo įvorė 1"1/2 mėn.

pasirenkami priedai

MAGENTOR dumblo separatorius

Rinkinys: 2 dangteliai 1"M/2 sandarinimo dangteliai 1 1/4"M/2 jungtys 1"M. 1"1/2F

Kaitinimo elementas 1,5/2 arba 3 kW

Atsisiųsti

Surinkimo instrukcijos

Skrajutė

AGENTAS