Visszamosó szűrő nyomáscsökkentővel SYR

2025-04-16T12:25:57+02:00

Vendor: SYR
Type: Használati vízállomás
Price: 156.00 - 164.50 (2 variants)

Visszamosó szűrő nyomáscsökkentővel SYR

Visszamosó szűrő SYR DN 20

SYR DUO DFR, visszamosó szűrő nyomáscsökkentővel és nyomásmérővel. Kimeneti nyomás 1,5 és 6 bar között állítható. Gyárilag 4 barra van beállítva.
Visszamosó szűrő teljesen forgatható csatlakozókarimával. DIN-DVGW tanúsítvánnyal, 1. osztályú hangszigeteléssel tesztelt.

A Duo FR a SYR szűrőcsalád belépő szintű szűrője. Szűrőszerelvényként használják ivóvíz-szerelésekhez a DIN 1988 szabvány szerint. A telepítés a teljesen forgatható, integrált csatlakozókarimával történik. A Duo FR minden beépítési helyzetben működik. Rendkívül kompakt kialakításának köszönhetően alkalmassá teszi egyedi készülékek (mosogatógépek, vízmelegítők stb.) védelmére is.

A Duo FR kézi visszamosó szűrőként van kialakítva, DN 20 csatlakozási mérettel. A kaszkád alakú szűrőelem műanyagból készült.

Visszamosó szűrő alkalmazási területe

A Duo DFR a SYR szűrőcsalád belépő szintű szűrője. Szűrőszerelvényként használják ivóvíz-szerelésekhez a DIN 1988 szabvány szerint. A telepítés a teljesen forgatható, integrált csatlakozókarimával történik. A Duo DFR minden beépítési helyzetben működik. Rendkívül kompakt kialakításának köszönhetően alkalmassá teszi egyedi készülékek (mosogatógépek, vízmelegítők stb.) védelmére is.

végrehajtás

A Duo DFR egy kézi visszaöblítő szűrő, amely DN 20 - DN 25 csatlakozóméretekben kapható. Az integrált nyomáscsökkentő megvédi a berendezést a túlzottan magas nyomástól és a nyomáslökésektől. A kaszkád alakú szűrőelem műanyagból készült.

Anyagok

A szűrőcsésze ütésálló műanyagból készült, és a szűrőelem is műanyagból készült. A felhasznált gyűrűs tömítések azbesztmentes rostokból készülnek. Minden felhasznált anyag megfelel az elismert mérnöki szabványoknak. A vízzel érintkezésbe kerülő műanyag alkatrészek és elasztomerek megfelelnek a Német Szövetségi Egészségügyi Hivatal KTW ajánlásainak.

Telepítés

A DIN 1988 szabvány általánosságban előírja szűrők beépítését az ivóvízrendszerekbe a korrózióvédelem érdekében. Központi, teljes házra kiterjedő vízszűrőként történő használat esetén a Duo DFR szűrőt könnyen hozzáférhető helyre, közvetlenül a vízóra mögé kell telepíteni.

Műszaki adatok:

Üzemi nyomás: min. 2 bar, max. 16 bar

Üzemi hőmérséklet: maximum 30 °C

Telepítési pozíció: tetszőleges, a szűrő főtengelye merőleges

Közepes: ivóvíz

Átjáró szélessége: alsó: 90 µm, felső: 125 µm

Áramlási sebesség: DN 20: 2,3 m³/h 1,1 bar Δp nyomáson

ÁMT-szám: DN 20: P-IX 6738/l

DVGW-szám: NW-9311BR0129

Közgyűlés

A csővezetéket a telepítés előtt alaposan át kell öblíteni. Az ivóvízrendszer első feltöltését szűrt vízzel kell elvégezni (DIN 1988, 2. rész). A szűrőt a főtengelyéhez képest függőlegesen kell elhelyezni. A szűrőt feszültségmentesen kell beszerelni a csővezetékbe, figyelembe véve az áramlási irányt (nyíl a házon).

karbantartás

A karbantartást a szűrő tetején található szervizjelző jelzi. A DIN 1988 szabvány azonban előírja, hogy a szűrőt legalább kéthavonta vissza kell mosni. A Duo DFR szervizeléséhez nincs szükség speciális szerszámokra. A szűrő karbantartásához nyissa ki a golyóscsapot, és fordítsa el a szűrő talpát két-három fordulattal balra vagy jobbra. Ezután zárja vissza a golyóscsapot. A vízellátás a visszamosás során is szűrt vizet használ. (A szűrő egy teljesen elforgatható csatlakozókarimával rendelkezik.)