Automatikus visszamosó szűrő az 1. visszamosó szűrőhöz nyomáscsökkentővel és nyomásmérővel

2025-04-16T12:22:05+02:00

Vendor: Aqmos
Type: Automata visszamosó szűrő
Price: 97.50

Automatikus visszamosó szűrő az 1. visszamosó szűrőhöz nyomáscsökkentővel és manométerrel

Termékleírás

Az automatikus visszamosó szűrő lehetővé teszi a visszamosó szűrő kézi üzemmódról automatikusra való átkapcsolását. A készülék hatékonyan kiszűri a vízből a nemkívánatos részecskéket, például a szennyeződést, homokot, rozsdát, üledéket és szuszpendált szilárd anyagokat. Az automatizált visszamosási folyamat megbízhatóan tisztítja a szűrőelem szűrőfelületét, és biztosítja a szűrő hosszú távú teljesítményét.

Ez a megoldás ideális olyan rendszerekben való használatra, ahol az állandó vízminőség kulcsfontosságú. Az integrált nyomáscsökkentő és nyomásmérő lehetővé teszi a víznyomás pontos szabályozását és biztosítja a szűrőrendszer optimális teljesítményét.

Műszaki jellemzők és előnyök

Az automatikus visszamosó szűrő előre kiválasztható beállításokat kínál a visszamosási intervallumhoz, mind időpont, mind a hét napja szerint. Ez a rugalmas programozás biztosítja a könnyű és egyéni alkalmazkodást az Ön üzemi igényeihez. A visszamosási folyamat megkezdése előtt a rendszer automatikusan ellenőrzi, hogy a tartalék akkumulátor kellően feltöltött-e ahhoz, hogy áramkimaradás vagy a tápegység használaton kívüli állapota esetén is biztosítsa a folyamatos működést.

A megbízható felügyeletnek és az automatikus visszaöblítési ciklusnak köszönhetően a szűrőrendszer mindig optimálisan működik. Az integrált nyomáscsökkentő és nyomásmérő garantálja, hogy a víznyomás mindig helyesen legyen beállítva, ami jobb szűrést és hatékonyabb felhasználást eredményez.

Könnyű telepítés és üzemeltetés

A kézi visszamosó szűrőről automatikus visszamosó szűrőre való átállás rendkívül egyszerű. Csak néhány alapvető lépést igényel: A víznyomás leállítása és a kézi alkatrészek eltávolítása után az automatikus rendszert a képen látható módon kell telepíteni és rögzíteni. Végül a kívánt visszamosási intervallumot kell beprogramozni az automatikus működés elindításához.

A visszaöblítési folyamat manuálisan is elindítható, hogy biztosítsa a csatornahálózathoz való csatlakozás megfelelőségét. Ez a funkció lehetővé teszi a rugalmas beavatkozást szükség esetén, és növeli az üzembiztonságot.

Megbízhatóság és biztonságos kezelhetőség

Az automatikus rendszer nemcsak a folyamatos vízszűrést biztosítja, hanem a legmagasabb biztonsági szabványokat is garantálja. A tartalék akkumulátor energiatartalékának integrált felügyelete biztosítja, hogy a visszamosási folyamat váratlan áramkimaradás esetén is megbízhatóan befejeződjön.

A megfelelő összeszerelés és a későbbi működés garantálása érdekében a telepítéshez szakképzett szakember szükséges. Továbbá a kezelési útmutató részletes információkat és telepítési irányelveket tartalmaz a biztonsági szempontok és műszaki követelmények betartásának biztosítása érdekében.

Műszaki adatok

A visszamosó rendszer elemről (3 db AA elem) vagy 100-240V 50/60Hz tápegységről működtethető.

Az időtartam 1-99 nap és 1-24 óra között állítható be.

A visszamosás hossza 15, 30, 45, 60 és 90 másodpercre állítható.

Manuális, azonnali visszaöblítés bármikor lehetséges.

Szállítási terjedelem

1 db automatikus visszamosó rendszer