Vízlágyító rendszer Aqmos BM-32

2025-07-03T10:19:50+02:00

Vendor: Aqmos
Type: Vízlágyító rendszer
Price: 534.50

Aqmos BM-32 vízlágyító készülék maximum 3 fős háztartások számára

Hatékony termékáttekintés

Az Aqmos BM-32 vízlágyítót kifejezetten legfeljebb háromfős háztartások számára tervezték, és ioncsere segítségével megbízhatóan eltávolítja a vízkövet. 10°dH bejövő vízkeménység esetén akár 3200 liter lágyított víz is előállítható regenerációs ciklusonként. Ez biztosítja a vízvezetékek hosszú távú védelmét és csökkenti a mosószer-fogyasztást.

Kompakt kialakítás és kiváló minőségű alkatrészek

A rendszer egy robusztus, levehető fedéllel ellátott szekrényben található. Belül egy üvegszálerősítésű (FRP) nyomástartó edény található, amely tartós ioncserélő gyantával van feltöltve. A szekrény regenerációs sótartályként is szolgál, és akár 40 kg asztali sót is képes befogadni.

A rendszert a BNT 1650 vízmennyiség-vezérelt szelep teszi teljessé, amely közvetlenül a nyomáspalackra van felszerelve, és teljesen automatikusan vezérli a regenerációs folyamatot.

Hogyan működik az ioncsere

A kiváló minőségű gyanta lényegében a vízben lévő kalcium- (Ca2+) és magnézium- (Mg2+) ionokat nátrium- (Na+) ionokra cseréli. Ez a folyamat hatékonyan eltávolítja a vízkövet, és biztosítja a lágy vizet a konyhában és a fürdőszobában.

Az ioncserélő gyantát több mint 20 éves élettartamra tervezték, és rendszeres regenerációval tartósan hatékony marad.

Intelligens áramlásszabályozás BNT 1650 szeleppel

Az integrált szelep egy vízmérőn keresztül figyeli a lágyított víz fogyasztását. Amint a víz eléri az előre beállított mennyiséget, a regeneráció nem indul el azonnal, hanem csak hajnali 2:00-kor. Ez optimalizálja a vízkőmentes víz rendelkezésre állását.

Regenerálás előtt tartalék kapacitás áll rendelkezésre a csúcsfogyasztás elnyelésére. A gyári beállítás alkalmazkodik a vízparaméterekhez és a fogyasztási szokásokhoz.

Automatikus regeneráció a tartós teljesítmény érdekében

Miután a gyanta teljesen telített kalcium- és magnéziumionokkal, a rendszer automatikusan tömény sóoldatot (NaCl) enged át rajta. Ez lemossa a kalciumionokat, és újra telíti a gyantát nátriumionokkal.

A kapott sóoldat, beleértve az oldott keménységet okozó ásványi anyagokat is, egy külön lefolyón keresztül a szennyvízbe folyik, míg az integrált bypass kezeletlen csapvizet vezet. Ez biztosítja a zavartalan vízellátást a regeneráció során.

Biztonsági regeneráció inaktivitás után

A gyantaágyban a baktériumok elszaporodásának megakadályozása érdekében a BM-32 tíz nap gyantafogyasztás nélküli időszak után automatikusan kényszerített regenerációt hajt végre. Ez a biztonsági intézkedés biztosítja a gyanta higiénikus állapotát.

Gyakorlati sófeltöltés és karbantartás

A beépített sótartály akár 40 kg étkezési sót is képes befogadni, ami a vízkeménységtől és a fogyasztástól függően körülbelül három-négy hónapra elegendő. A biztonsági patronnal ellátott úszószelep megakadályozza a ház túlfolyását.

Miután a só kiürült, könnyen utántölthető. Ez biztosítja, hogy a vízlágyító mindig használatra kész maradjon, így Ön mindig lágy, vízkőmentes vizet élvezhet.

Műszaki adatok

Háztartások száma: 2-3 fő

Űrtartalom 10°dH-nál: 3200 liter

Űrtartalom 15°dH-nál: 2130 liter

Névleges áramlási sebesség 1,0 m³/h

Max. csővezetéki vízáramlási nyomás 6 bar

Minimális csővezeték-áramlási nyomás: 2 bar

Nyomásveszteség max.Áramlási sebesség 0,6 bar

Sófogyasztás regenerációnként: 1,28 kg

Regenerációs idő: 25 perc

Magasság 670 mm

Szélesség 320 mm

Mélység 500 mm

Maximális sókapacitás: 40 kg

Üvegszálas műanyag nyomástartó palack 08" x 17"

Gyantatartalom: 8 liter

BNT 1650 kormányfej

Vízcsatlakozások 1" AG

Szennyvízcsatlakozás 12 mm

Energiafogyasztás 3 watt

Elektromos csatlakozás 230 V/50 Hz

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Súly 13 kg

Szállítási terjedelem

Aqmos BM-32

Keménységmérő készlet (kettős csomag)

2 db páncélozott tömlő 1"-os hollandi anya x 1"ÜM

1000 mm (DIN)DVGW szabvány szerint tesztelt

4 db tömítés

Lefolyócső 2000 mm

Túlfolyócső 2000 mm

tömlőbilincs

Felhasználói kézikönyv

Letöltés

Adatlap

Használati utasítás & BM32 összeszerelési útmutató

A vezérlőegység telepítési utasításai