Vízlágyító rendszer R2D2

2025-04-16T12:25:47+02:00

Vendor: Aqmos
Type: Vízlágyító rendszer
Price: 399.60 - 498.50 (3 variants)

R2D2 vízlágyító rendszerrel 1" Csatlakozókészlet – Innovatív és hatékony víztisztító

A növény felépítése és kialakítása

Az R2D2 vízlágyító lenyűgöző robusztus házával, amely nemcsak a belső alkatrészeket védi, hanem sótartályként is szolgál. A levehető fedél különösen egyszerűvé teszi a karbantartást és az utántöltést.

A szekrényben egy nyomásálló, integrált GFK nyomástartó edény található, amely kiváló minőségű ioncserélő gyantával van feltöltve. Ez a gyanta alkotja a rendszer szívét, és a keménységet okozó ásványi anyagok hatékony cseréjén keresztül biztosítja a tartósan lágy vizet.

Mennyiségszabályozás a BNT 1650 szeleppel

Az integrált BNT 1650 szelep lehetővé teszi a rendszer precíz, vízmennyiség-vezérelt regenerálását. A beépített vízmérő méri a lágyított víz fogyasztását, és automatikusan elindítja a regenerálási folyamatot, amint a rendszer eléri az előre beállított áramlási sebességet.

A regenerációs folyamat naponta hajnali 2:00-kor kezdődik, a szelep „Késleltetett, mennyiségvezérelt regeneráció” beállításával. Ez biztosítja, hogy a vízlágyító folyamatosan optimális szinten működjön, és megbízhatóan figyelje a fogyasztást.

Kiváló minőségű ioncserélő gyanta

A nagy teljesítményű ioncserélő gyanta nátriumionokkal telített, és központi szerepet játszik a vízlágyítási folyamatban. Ahogy a csapvíz áthalad rajta, a kalcium- és magnéziumionok hatékonyan kicserélődnek nátriumionokra, ami lágy vizet eredményez.

A hosszú élettartamú gyanta rendszeres regenerálás esetén biztosítja a folyamatosan magas vízminőséget, és több mint 20 éves élettartammal büszkélkedhet. Ez fenntartható és gazdaságos vízkezelést garantál.

A vízlágyító rendszer automatikus regenerálása

Miután a gyanta teljesen telített kalcium- és magnéziumionokkal, megkezdődik az önregenerációs folyamat. Egy nagy koncentrációjú sóoldat automatikusan átfolyik a gyantán, megfordítva a kicserélődési folyamatokat, és nátriumionokkal újra dúsítva az anyagot.

A folyamat során a kalcium- és magnéziumionok a felesleges sóoldattal együtt egy külön lefolyón keresztül a szennyvízbe kerülnek. Ez lehetővé teszi a gyanta gyors regenerálódását és további felhasználásra való alkalmassá tételét.

Kényszerített regeneráció és biztonsági funkciók

A gyantaágyban a baktériumok elszaporodásának megakadályozása érdekében az időzített kényszerített regeneráció biztosítja, hogy a rendszer hosszabb inaktivitási időszak után a 10. napon automatikusan regenerációs üzemmódba kapcsoljon. Ez a funkció garantálja a folyamatos higiénikus vízkezelést.

Egy beépített biztonsági úszószelep bójával védi a szekrény házát a túlfolyó víztől, így biztosítva a megbízható működést még szokatlan helyzetekben is. A víz keménységétől és a fogyasztástól függően a rendszer sótartálya körülbelül 3-4 hónapig tart.

Műszaki adatok és teljesítményjellemzők

A Vízlágyító rendszer Az R2D2 különféle modellekben kapható, 4-7 fős háztartások számára tervezve. A rendszer kapacitása a víz keménységétől függően változik, egyes modellek akár 7200 liter víz lágyítására is képesek.

A különböző műszaki paraméterek közé tartozik a DIN 16939 szabványon alapuló névleges áramlási sebesség és a 30 és 45 perc közötti regenerációs idő. Továbbá a rendszert maximum 6 bar csővezeték-áramlási nyomásra tervezték, és legalább 2 bar nyomáson is megbízhatóan működik.

Akár 50 kg-os sókapacitásával és különböző méretű, robusztus üvegszálas műanyagból (GRP) készült nyomáspalackjaival a rendszer rugalmas megoldást kínál a változatos igényekre. Az alacsony, mindössze 3 wattos energiafogyasztás tovább hangsúlyozza az innovatív termék energiahatékonyságát.

Műszaki adatok

Műszaki adatok | BM-R2D2-32 | BM-R2D2-48 | BM-R2D2-72
Teljesítményadatok | | |
háztartások számára akár | 4 fő | 5 fő | 7 fő
Kapacitás 10°dH-nál | 3200 liter | 4800 liter | 7200 liter
Kapacitás 15°dH-nál | 2130 liter | 3200 liter | 4800 liter
Kapacitás 20°dH-nál | 1600 liter | 2400 liter | 3600 liter
Névleges áramlási sebesség DIN16939 (20°dH - 8°dH) | 1,0 m³/óra | 1,7 m³/óra | 2,1 m³/óra
Névleges áramlási sebesség 20°C-tól 0,5°dH-ig (40 BV/h) | 0,24 m³/óra | 0,5 m³/óra | 0,7 m³/óra
max. csővezeték vízáramlási nyomása | 6,0 bár | 6,0 bár | 6,0 bár
minimális csővezeték-vízáramlási nyomás | 2,0 bar | 2,0 bár | 2,0 bár
Nyomásveszteség maximális áramlási sebességnél | 0,6 bar | 0,6 bar | 0,6 bar
Sófogyasztás regenerációnként | 1,28 kg | 1,92 kg | 2,88 kg
Regenerációs idő | 30 perc | 40 perc | 45 perc
Fizikai adatok Szekrényház | | |
Szekrény magassága | 650 mm | 825 mm | 1100 mm
Széles szekrényházak | 220 mm | 220 mm | 220 mm
Mély szekrények | 460 mm | 460 mm | 460 mm
Maximális sóellátás | 25 kg | 40 kg | 50 kg
A GRP nyomástartó edény fizikai adatai | | |
GRP nyomástartó palack típus | 8"x17" | 8"x24" | 8"x35"
gyantatartalom | 8 liter | 12 literes | 18 literes
Szabályozó szelep | | |
kormányfej | BNT 1650 | BNT 1650 | BNT 1650
Vízcsatlakozások | 1" AG | 1" AG | 1" AG
Szennyvízcsatlakozás | 12 mm | 12 mm | 12 mm
Elektromos tulajdonságok | | |
áramfogyasztás | 3 watt | 3 watt | 3 watt
Elektromos csatlakozás | 230/50/24 V | 230/50/24 V | 230/50/24 V
max.Víz hőmérséklete | 30 °C | 30 °C | 30 °C
A növény súlya | 17 kg | 27 kg | 32 kg

Szállítási terjedelem

R2D2 vízlágyító rendszer

Szerelési anyag

Összeszerelési utasítások

Felhasználói kézikönyv

Letöltés

Összeszerelési utasítások

Felhasználói kézikönyv

R2D2-32 adatlap

R2D2-48 adatlap

R2D2-72 adatlap