GEMA DN25 szivattyúcsoport háromutas keverőszeleppel

2025-09-08T07:31:43+02:00

Price: 284.00 - 295.00 (2 variants)

GPO-Sunex DN 25 szivattyúcsoport Wilo nagy hatékonyságú szivattyúval – hatékonyság és precizitás ötvözése

A csoportházirend-objektum-Sunex DN 25 szivattyúcsoport A Wilo nagy hatékonyságú szivattyúja ideális megoldás fűtési, hűtési és folyamathő-rendszerekhez. Erőteljes háromutas keverőszeleppel, robusztus keverőmotorral és a bevált Wilo Yonos Para 25/6 szivattyúval felszerelve ez a szivattyúegység a megbízhatóság, a hatékonyság és a felhasználóbarát kialakítás kombinációját kínálja. Ez az alkatrész biztosítja a munkaközeg optimális keringetését a rendszerben.

Háromutas keverőszelep a precíz hőmérséklet-szabályozáshoz

A szivattyúegység egy innovatív háromutas keverőszeleppel rendelkezik, amelyet kifejezetten a rendszer hőmérsékletének precíz szabályozására terveztek. Az integrált keverőmotor biztosítja a fűtési vagy hűtési áramlások pontos szabályozását az egyenletes hőmérséklet-eloszlás garantálása érdekében. Akár egy épület helyiséghőmérsékletének szabályozásáról, akár egy folyamatfűtési rendszer finomhangolásáról van szó, ez a technológia segít elérni a kívánt teljesítményt és hatékonyságot.

Kiváló minőségű konstrukciójának köszönhetően a szelep hosszú élettartamot és megbízható működést garantál sok éven át. Tökéletes megoldás igényes alkalmazásokhoz, ahol a pontosság és a szabályozhatóság kiemelkedő fontosságú.

Wilo Yonos Para 25/6 – A nagy hatékonyságú szivattyú a legmagasabb igényekhez

A szivattyúcsoport szívében a nagy teljesítményű Wilo Yonos Para 25/6 nagy hatékonyságú szivattyú áll. Ez a szivattyú alacsony energiafogyasztásáról és csendes működéséről ismert. Biztosítja a munkaközeg egyenletes és hatékony keringetését a rendszeren belül, legyen szó fűtési, hűtési vagy ipari folyamatokról.

A Wilo Yonos Para nemcsak kiemelkedő teljesítményével, hanem könnyű kezelhetőségével is lenyűgöző. Az intuitív beállítások és az üzemmód automatikus beállítása különösen rugalmassá és hatékonnyá teszi a kezelését.

Kiterjedt funkciók a könnyű kezelhetőség érdekében

A GPO-Sunex szivattyúcsoport jól megtervezett jellemzőivel tűnik ki, amelyek jelentősen leegyszerűsítik a telepítést és az üzemeltetést. Két integrált gömbcsap teszi lehetővé nemcsak a gyors karbantartást, hanem a pontos hőmérséklet-ellenőrzést is. Az előremenő és visszatérő vezetékekbe integrált hőmérő mindig pontos értékeket biztosít, lehetővé téve a rendszer állapotának nyomon követését.

A betápvezetéken található visszacsapó szelep biztosítja, hogy ne forduljon elő nem kívánt folyadék-visszaáramlás a rendszerben, így megőrizve a rendszer működését és hatékonyságát. Ezek a praktikus alkatrészek teszik a GPO-Sunex szivattyúcsoportot megbízható és könnyen karbantartható megoldássá.

Könnyű telepítés és sokoldalú alkalmazások

A szivattyúegységet felhasználóbarát kialakítás jellemzi, amely lehetővé teszi az egyszerű telepítést. Kompakt felépítésének köszönhetően könnyen integrálható a meglévő rendszerekbe anélkül, hogy sok helyet foglalna. Ez vonzóvá teszi mind az új épületek, mind a modernizációs projektek számára.

Akár megbízható megoldást keres központi fűtéséhez, precíz vezérlést hűtőrendszeréhez, vagy rendkívül hatékony opciót a folyamathő-alkalmazásaihoz – a GPO-Sunex DN 25 szivattyúcsoport széles körű igényeket elégít ki, és maximális rugalmasságot kínál.

Megbízhatóság és hatékonyság kombinációja

A GPO-Sunex segítségével DN 25 szivattyúcsoport Egy olyan terméket kapsz, amely a csúcsteljesítményt a modern technológiával ötvözi.A háromjáratú keverőszelep, a Wilo nagy hatékonyságú szivattyú és a jól megtervezett funkciók kombinációja ideális választássá teszi a legkülönfélébb rendszerek számára. Élvezze a hatékony, tartós és precíz megoldás előnyeit telepítéseihez.

Válassza a Wilo nagy hatékonyságú szivattyúval ellátott DN 25 szivattyúcsoportot, és tapasztalja meg fűtési, hűtési vagy folyamatfűtési rendszerei teljesítményének és egyszerűségének javulását!

Műszaki adatok:

Wilo Yonos Para 130mm 25/6 szivattyú

Tápellátás 230V/50Hz

Energiafogyasztás l max 0,44A

Energiahatékonyság = 0,20

Max. víznyomás 6 bar

Maximális vízhőmérséklet 90°C

3-utas keverő áramlási sebessége KVS 12m³/h

Csatlakozási távolság 125 mm

Csatlakozások a tetején (2x) 1" IG

Alsó csatlakozások: 2 x 1½" külső menet

Magasság/Szélesség/Mélység 390/275/140 mm

Háromutas keverőszelep

EPDM szigetelés

Kék golyóscsap hőmérővel - visszatérő

Piros golyóscsap beépített visszacsapó szeleppel - előremenő

Szivattyú: Wilo Para 25/6 SC

Teljesítmény: 3 - 43 watt

Tengelytávolság: 125 mm

Szelepnyitási idő: 124 másodperc

Szervomotor: 8 Nm

Szállítási terjedelem

DN 25 szivattyúcsoport

Szigetelőhéjak

tápkábel

Szerelőelemek

Felhasználói kézikönyv

Szivattyúcsatlakozás (opcionális)