GEMA DN25 szivattyúcsoport golyóscsappal

2025-09-08T07:52:24+02:00

Price: 225.00 - 236.00 (2 variants)

Kétirányú GPO szivattyúcsoport fűtőkör készlet

Termékáttekintés

A GPO kétutas szivattyúcsoportos fűtőköri készlet a legmodernebb megoldás a munkaközeg keringtetésére központi fűtési, technológiai fűtési és hűtési rendszerekben. Kompakt kialakításának és gyárilag előszerelt alkatrészeinek köszönhetően zökkenőmentesen integrálható a meglévő rendszerekbe, és zökkenőmentes működést biztosít.

Alkalmazások és üzemmódok

Ez a szivattyúcsoport ideálisan alkalmas hatékony hőelosztásra fűtőkörökben, technológiai hőalkalmazásokban és hűtőkörökben. Az integrált keringető szivattyú három üzemmódot támogat: Δp-c (állandó nyomáskülönbség), Δp-v (változó nyomáskülönbség) és állandó sebesség.

Ez lehetővé teszi a rendszer számára, hogy optimálisan alkalmazkodjon a változó igényekhez, biztosítsa az állandó hőmérsékletet és egyidejűleg minimalizálja az energiafogyasztást.

Berendezések és alkatrészek

A standard felszerelés két beépített hőmérővel ellátott gömbcsapot és egy visszacsapó szelepet tartalmaz a betápvezetékben. Ezek a szerelvények egyszerű karbantartást, gyors hőmérséklet-ellenőrzést és megbízható visszafolyás elleni védelmet tesznek lehetővé.

A Wilo Para SC keringető szivattyú 130 mm-es csatlakozási távolsággal megbízható szivattyúzási teljesítményt biztosít. Az egyedi tervezésű hőszigetelés csökkenti a hőveszteséget és kivételesen csendes működést biztosít.

Technológia

A Wilo Para 25/6 SC szivattyú 1~230 V feszültséggel és 50–60 Hz frekvenciával működik, és mindössze 3–43 W-ot fogyaszt. A maximális nyomás 6 bar, a maximális közeghőmérséklet pedig 90 °C.

A szivattyú csatlakozási távolsága 125 mm, kompakt méretei 390 × 275 × 140 mm (H × Sz × M), súlya pedig 5,3 kg. Felső csatlakozók: 2 × 1″ belső menet; alsó csatlakozók: 2 × 1½″ külső menet.

Az EEI ≤ 0,20 teljesítménytényezővel és mindössze 0,44 A áramfelvétellel a készülék maximális energiahatékonyságot és alacsony üzemeltetési költségeket kínál.

Előnyök egy pillantásra

Az előre összeszerelt szivattyúcsoport csökkenti a telepítési időt és minimalizálja az összehangolási erőfeszítéseket. Az elzárószelepekbe integrált hőmérők lehetővé teszik a hőmérséklet azonnali ellenőrzését további mérőeszközök nélkül.

A nagy hatékonyságú, alacsony energiafogyasztású szivattyúmotor fenntarthatóan csökkenti az üzemeltetési költségeket. A hőszigetelés minimalizálja a hőveszteséget és csendes működést biztosít.

A betápvezetékben lévő visszacsapó szelepnek köszönhetően a közeg biztonságos és szabályozott áramlása biztosított. Összességében ez egy karbantartásbarát, tartós rendszert eredményez, amely számos fűtési és hűtési alkalmazáshoz alkalmas.

Műszaki adatok:

Wilo Para szivattyú 25/6 SC

Feszültség 1~230V, 50-60Hz

Teljesítmény 3-43W

Energiafogyasztás I 0,44A

Energia EEI együttható ≤ 0,20

Max. nyomás 6 bar

Max. hőmérséklet 90°C

Csatlakozási távolság 125 mm

Méretek (H x Sz x M) 390x275x140mm

Súly 5,3 kg

Felső csatlakozások 2 x IG 1”

Alsó csatlakozók 2 x AG 1½”

Szállítási terjedelem

DN 25 szivattyúcsoport

Szigetelőhéjak

Szerelőelemek

Felhasználói kézikönyv

Szivattyúcsatlakozás (opcionális)

Letöltés

Adatlap