Fűtésköri elosztó szivattyúcsoporttal & Háromutas keverő

2025-06-27T13:26:06+02:00

Type: Szivattyúcsoport készlet
Price: 658.35 - 677.35 (2 variants)

Fűtőköri elosztó szivattyúcsoporttal & Háromutas keverő

Termékáttekintés Fűtőköri osztó-gyűjtők

A kiváló minőségű Sunex fűtési köri osztó-gyűjtő robusztus acélszerkezetet, korrózióálló sárgaréz anyákat és 30 mm vastag EPP szigetelést ötvöz. 2 vagy 3 fűtési körhöz való változatban kapható DN20 és DN25 méretben, és rugalmas csatlakozási lehetőségeket kínál külső vagy belső menettel.

Kompakt kialakításának és a kazán, valamint a fűtőkör oldalainak egyértelmű jelölésének köszönhetően a telepítés egyszerű és hibamentes – ideális új épületekhez és modernizációkhoz egyaránt.

Alkalmazási területek

Akár padlófűtésről, radiátorokról vagy hibrid rendszerről van szó: a fűtőköri osztó-gyűjtő optimalizálja a hőelosztást lakóépületekben, kereskedelmi ingatlanokban, irodákban vagy műhelyekben. Különösen a változó előremenő hőmérsékletű rendszerekben biztosítja a precíz szabályozás a magas szintű kényelmet.

Építés és anyagok

A kiváló minőségű acélból készült elosztóház megbízható teljesítményt nyújt magas hőmérsékleten és nyomáson is. A sárgaréz anyák tartós és korrózióálló csatlakozást biztosítanak. Az EPP szigetelés minimalizálja a hőveszteséget és növeli a rendszer hatékonyságát.

Az M8-as rögzítések lehetővé teszik a biztonságos fali rögzítést további konzolok nélkül, miközben minden csatlakozás könnyen hozzáférhető marad.

Termékáttekintés Szivattyúcsoport

A GPO-Sunex DN 25 szivattyúcsoport egy Wilo Yonos Para 25/6 nagy hatékonyságú szivattyút és egy háromutas keverőszelepet kombinál. Ez biztosítja a pontos hőmérséklet-szabályozást és a fűtő- és hűtőközeg hatékony keringetését a legkülönbözőbb rendszerekben.

Háromutas keverőszelep

Az innovatív háromutas keverőszelep precízen szabályozza a fűtési és hűtési áramlásokat szükség szerint, garantálva az egyenletes hőmérséklet-eloszlást. A nagy teljesítményű szervomotor 124 másodperces szelepnyitási időt és 8 Nm nyomatékot biztosít.

A kiváló minőségű EPDM szigetelés és a tartós alkatrészek hosszú éveken át megbízható működést biztosítanak.

Wilo Yonos Para nagy hatékonyságú szivattyú

A Wilo Yonos Para 25/6-ot alacsony energiafogyasztás, csendes működés és intelligens automatikus funkciók jellemzik. Maximális energiafogyasztása 0,44 A, energiahatékonysági osztálya pedig 0,20.

Maximális víznyomás: 6 bar, maximális vízhőmérséklet: 90 °C, áramlási sebesség: akár 3 m³/h.

Telepítés és alkalmazások

Kompakt kialakításának és előre összeszerelt gömbcsapjainak köszönhetően a meglévő fűtési, hűtési vagy folyamathő-rendszerekbe való integráció egyszerű. Az előremenő és visszatérő vezetékekben található hőmérők mindig pontos hőmérséklet-leolvasást biztosítanak, míg az előremenő vezetéken található visszacsapó szelep megakadályozza a nem kívánt visszaáramlást.

Ideális új építéshez és korszerűsítéshez – magán-, kereskedelmi és ipari létesítményekben.

Műszaki adatok

Fűtőköri osztó-gyűjtő műszaki adatai

Kivitel: DN25, 2 körös
Méretek (Ma x Mé x Szé): 193 × 137 × 552 mm
Súly: 6,05 kg
Maximális üzemi hőmérséklet: 110 °C
Maximális üzemi nyomás: 6 bar
Maximális teljesítmény: 54 kW
Max. áramlási sebesség: 2,3 m³/h
Csatlakozás a kazán oldaláról: 5/4" AG
Csatlakozás a fűtőkör oldalán: 6/4" IG

Kivitel: DN25, 3 körös
Méretek (Ma x Mé x Szé): 193 × 140 × 862 mm
Súly: 8,49 kg
A teljesítmény- és nyomásértékek megegyeznek a kettős áramkörű rendszerével.

Szivattyúcsoport műszaki adatai

Szivattyú: Wilo Yonos Para 25/6 SC
Teljesítmény: 3–43 W
Tengelytávolság: 125 mm
Szelepteljesítmény: 12 m³/h
Csatlakozások a tetején: 2 × 1" IG
Csatlakozások alul: 2 × 1½" külső menet
Magasság/Szélesség/Mélység: 390 × 275 × 140 mm

Háromutas keverőszelep
Szervomotor: 8 Nm, szelepnyitási idő: 124 s
Szigetelés: EPDM
Kék golyóscsap hőmérővel (visszatérő), piros golyóscsap beépített visszacsapó szeleppel (előremenő)

Szállítási terjedelem

DN25-ös fűtőkör-elosztó az Ön választása szerint

2 db GEMA szivattyúcsoport háromutas keverővel