DN25 szivattyúcsoport csavaros csatlakozással & elosztó rúddal

2025-10-30T12:37:48+01:00

Price: 328.00 - 1016.35 (6 variants)

WITA DN 25 szivattyúcsoport 3-utas keverővel, hajtóművel és nagy hatékonyságú szivattyúval

Termékáttekintés

A WITA DN 25 szivattyúcsoport egy kompakt és nagy teljesítményű megoldás vegyes fűtési körökhöz lakó- és kereskedelmi épületekben. Egy 3-utas T-keverőt kombinál bypass-szal és egy SM aktuátorral. W05 valamint egy WITA nagy hatékonyságú szivattyúval, és balra vagy jobbra is felszerelhető áramlási oldallal.

Teljesítményjellemzők

A kiváló minőségű anyagok, mint az acél és a sárgaréz, valamint a PTFE és EPDM tömítések tartósságot és megbízhatóságot biztosítanak. A szivattyú hossza 180 mm, Kvs értéke 5,4 m³/h; az akár 6 bar üzemi nyomás és a 110 °C üzemi hőmérséklet igényes alkalmazásokhoz készült.

Alkatrészek és berendezések

A szállítási terjedelem tartalmazza a 3-utas keverőszelepet bypass ággal és az SM aktuátort. W05, a nagy hatékonyságú szivattyú, két középen elhelyezett, beépített hőmérővel (0–120 °C) ellátott gömbcsap, egy kataforikus bevonatú acél távtartó és EPP szigetelés.

Alkalmazási területek

Ez a szivattyúegység ideálisan alkalmas vegyes fűtési körökhöz, különösen padlófűtési rendszerekben vagy több radiátoros rendszerekben. Moduláris felépítésének köszönhetően egyaránt alkalmas családi házakhoz, társasházakhoz és kereskedelmi alkalmazásokhoz.

Energiahatékonyság

A WITA nagy hatékonyságú szivattyú csökkenti az energiafogyasztást és különösen csendesen működik. A működtetővel és a precíziós keverőszeleppel együtt optimálisan szabályozza a fűtővíz hőmérsékletét, növelve a kényelmet és csökkentve az üzemeltetési költségeket.

Telepítés és összeszerelés

A kompakt kialakítás és az előremenő cső jobb vagy bal oldali beépítésének lehetősége megkönnyíti a szűk kazánházakba való telepítést. Az EPP szigetelés csökkenti a hőveszteséget és leegyszerűsíti a meglévő rendszerek utólagos felszerelését.

Műszaki adatok (részlet)

Felső/alsó csatlakozás: 1". Szivattyú hossza: 180 mm (R 6/4" AG). Anyagok: Acél, sárgaréz, EPP szigetelés. Tömítőanyag: PTFE, EPDM. Hőmérsékletkijelző: 0–120 °C. Max. üzemi hőmérséklet: 110 °C. Max. üzemi nyomás: 6 bar. Kvs: 5,4 m³/h.

Szállítási terjedelem

Komplett szivattyúegység, kezelési útmutató, telepítési útmutató. Csavarkészlet opcionálisan kapható.

Következtetés

A WITA DN 25 szivattyúcsoport egy jól megtervezett, robusztus megoldás a modern fűtési körökhöz: hatékony, energiatakarékos és könnyen telepíthető. Professzionális funkciókat és tartós minőséget kínál a fűtési igények széles skálájához.

Sunex fűtési köri osztó-gyűjtők – 2 és 3 körös változatok (DN20/DN25)

Termékáttekintés

A Sunex fűtési köri osztó-gyűjtő megbízhatóan osztja el a fűtővizet két vagy három független kör között, és padlófűtéshez, valamint radiátorokhoz egyaránt alkalmas. Több változatban kapható (DN20, DN25, külső menettel).

Alkalmazási területek

Ideális új építéshez és korszerűsítéshez: Az osztó-gyűjtő optimalizálja a hőelosztást lakó- és kereskedelmi épületekben. Különböző előremenő hőmérsékletű vegyes rendszerekben pontos szabályozást és állandó komfortot biztosít.

Építés és anyagok

A robusztus acél fő test és a korrózióálló sárgaréz anyák garantálják a tartósságot. A 30 mm vastag EPP szigetelés csökkenti a hőveszteséget és növeli a hatékonyságot; az M8-as rögzítés pedig biztonságos fali szerelést tesz lehetővé.

Műszaki adatok és teljesítmény

Maximális üzemi hőmérséklet: 110 °C, Maximális üzemi nyomás: 6 bar. Teljesítménytartomány akár 54 kW-ig (modelltől függően, ΔT = 20 K). Maximális áramlási sebesség: DN25 esetén akár 2,3 m³/h, DN20 esetén akár 1,2 m³/h. A méretek és a súly modelltől függően változnak.

Összeszerelés és csatlakoztatás

A kazán- és fűtőkör-csatlakozások egyértelműen megjelölve leegyszerűsítik a telepítést. A rendelkezésre álló csatlakozási lehetőségek közé tartozik a külső és a belső menet. 1" vagy 5/4"/6/4" Méretek. A mellékelt rögzítőelemek gyors telepítést és jó hozzáférést biztosítanak a karbantartáshoz.

Előnyök egy pillantásra

A Sunex elosztó robusztus konstrukciót ötvöz hatékony hőszigeteléssel és rugalmas csatlakozási lehetőségekkel. Csökkenti az energiaveszteséget, leegyszerűsíti a telepítést és a karbantartást, és a különböző teljesítménykövetelményekhez skálázható.

Műszaki adatok (kiválasztás)

DN20 2-körös: 193 x 137 x 552 mm, súly kb. 5,76 kg, max. teljesítmény 29 kW, max. áramlási sebesség 1,2 m³/h, csatlakozás a kazán oldalán 1" AG, fűtőköri oldal 1" IG.

DN25 2/3 körös: 193 x 137/140 x 552/862 mm, súly 6,05–8,49 kg, max. teljesítmény 54 kW, max. térfogatáram 2,3 m³/h, kazánoldali csatlakozás 5/4" AG, fűtőkör 6. oldal/4" IG vagy 1" IG.

Következtetés

A Sunex fűtési körgyűjtő megbízható választás a modern fűtési rendszerek hatékony hőelosztásához. Rugalmas opciói, robusztus anyagai és praktikus szigetelése alkalmassá teszi új építésű és utólagos felújítási munkákhoz egyaránt.