Toplinska pumpa radijator fan coil -klima izmjenjivač VNT WI-FI

2025-11-20T11:22:45+01:00

Vendor: Termoventiler
Type: Pretvarač klime
Price: 489.20 - 683.20 (4 variants)

VNT WI-FI klima uređaj – ventilokonvektorska jedinica za grijanje i hlađenje

Kratak opis

VNT WI-FI klima konvektor je zidni ventilatorski konvektor za grijanje i hlađenje, opremljen DC inverter tehnologijom i Wi-Fi upravljanjem. Kombinira kompaktan dizajn, aluminijska rebra i obojenu metalnu konstrukciju s modernim upravljanjem putem integrirane upravljačke ploče ili aplikacije Smart Life.

Tehničke specifikacije na prvi pogled

Dostupni modeli: VNT2000, VNT4000, VNT6000 i VNT8000. Širine: 694/894/1094/1294 mm, visina 558 mm, dubina 134 mm. Snaga grijanja (s temperaturom ulazne vode 45 °C): cca. 760–2690 W; snaga hlađenja (s temperaturom ulazne vode 7 °C): cca. 580–2640 W. Protok zraka pri vršnom radu: 160–580 m³/h. Električno napajanje: 230 V AC, 50 Hz.

Podaci o hidraulici i okolišu: G 1/2" Priključci, radni tlak 1–10 bara, temperatura ulazne vode 5–80 °C, radna temperatura okoline 5–32 °C (maks. 60 % relativne vlažnosti). Motor: istosmjerni motor bez četkica, niska potrošnja energije ovisno o brzini ventilatora.

Materijal i izrada

Kućište od pocinčanog, obojenog metala s toplinskom izolacijom i rešetkama od aluminijske legure. Rebrasti izmjenjivač topline s hidrofilnim premazom za visoku učinkovitost prijenosa topline. Gornji poklopac od visokočvrste plastike (V0).

Funkcije i kontrole (uključujući Wi-Fi)

Uređaj nudi način rada grijanja, hlađenja i automatski način rada, kao i četiri brzine ventilatora (niska, srednja, visoka, automatska). Funkcije timera i spavanja mogu se postaviti izravno na ploči; u načinu spavanja, ciljana temperatura se podešava za ±2 °C i brzina ventilatora se smanjuje.

Wi-Fi modul omogućuje daljinsko upravljanje putem aplikacije Smart Life: odabir načina rada, temperatura, brzine ventilatora, timer i noćni način rada mogu se kontrolirati daljinski. Lokalno upravljanje na uređaju ima prednost; korištenje aplikacije zahtijeva prihvaćanje uvjeta i odredbi aplikacije.

Rad i prikaz

Jasna upravljačka ploča s UKLJUČENO/ISKLJUČENO, Gore/Dolje, NAČINOM RADA, KOLIČINOM ZRAKA i vremenom & Tipke za spavanje. Zaslon prikazuje trenutne temperature ulaza/izlaza, način rada i status ventilatora. Automatski način rada prebacuje se između grijanja i hlađenja ovisno o odstupanju temperature.

Sastavljanje i spajanje

Montaža na zid s priloženim kompletom za montažu (tipla/vijci za pune zidove i šuplje cigle). Minimalni razmaci: gore ≥ 400 mm, ispred uređaja ≥ 400 mm, sa strane ≥ 20 mm, dolje ≥ 80 mm. Upute za montažu nalaze se u pakiranju.

Hidraulički priključak opcionalno sa zida ili poda, s G1/2" Spojna matica i brtva. Preporuka: Y-filtar na povratnom vodu, izolacija cijevi (min. 9 mm), odvod kondenzata s dovoljnim nagibom i priključak na odvod. Električni priključak na uzemljenu utičnicu s višepolnom sklopkom; provjerite mrežni napon (230 V AC).

Održavanje i čišćenje

Polipropilenski mrežasti filteri su dostupni i treba ih redovito čistiti. Za čišćenje kućišta koristite samo neabrazivnu krpu navlaženu vodom; nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje ili otapala. Isključite uređaj iz struje prije rada na njemu.

Preporučene redovite provjere: rad ventilatora, nepropusnost hidrauličnih spojeva, pravilno odvodnjavanje kondenzata i stanje električnih spojeva. U slučaju kvara, prikazat će se kodovi pogrešaka (npr. pogreška senzora ili motora).

Sigurnost, odlaganje i jamstvo

Važne sigurnosne upute: Ne blokirajte uređaj, držite se na sigurnoj udaljenosti od zapaljivih materijala, držite djecu podalje i u slučaju oštećenja obratite se korisničkoj službi. Radove na električnim komponentama smije obavljati samo kvalificirano osoblje.

Na kraju svog životnog vijeka, uređaj se mora odnijeti na posebno sabirno mjesto za recikliranje.Za uvjete jamstva i odricanja od odgovornosti, molimo pogledajte važeći katalog s cjenicima i upute za uporabu; neovlašteno mijenjanje ili preinake komponenti mogu poništiti jamstvene zahtjeve.

Opseg isporuke i pakiranje

Opseg isporuke: Ventilatorski konvektor, montažni set (tiplovi/vijci), predložak za ugradnju, upute za uporabu i održavanje. Ambalaža: Reciklirajuća kartonska kutija, zaštitni poklopci i podloga za siguran transport.

Područja primjene

VNT WI-FI je prikladan za stambene i poslovne prostore gdje je potrebna diskretna i učinkovita kontrola temperature u prostoriji. Njegove kompaktne dimenzije, više razina snage i daljinsko upravljanje omogućuju fleksibilnu integraciju u moderne sustave grijanja i hlađenja, uključujući kombinacije s toplinskim pumpama.