Filtro de agua doméstico Aqmos con filtro de retrolavado automático, reductor de presión y manómetro

2025-04-16T12:22:06+02:00

Tipo: Filtro de retrolavado
Precio: 277.52

Filtro de retrolavado Aqmos 1 con sistema de retrolavado automático, reductor de presión y manómetro

Descripción y beneficios del producto

El filtro de retrolavado Aqmos 1 ofrece una filtración eficaz, eliminando de forma fiable partículas indeseadas como suciedad, arena, óxido, sedimentos y sólidos en suspensión. Protege las tuberías de agua y los sistemas conectados contra la corrosión y las averías, garantizando así un funcionamiento seguro y limpio.

Fabricado en plástico técnico de alta resistencia y optimizado para el flujo de aire, el filtro es ideal para tamaños de partículas a partir de 90 µm. Gracias al sistema de retrolavado integrado, la superficie de la malla del elemento filtrante se limpia continuamente, lo que resulta en un alto rendimiento de filtración constante.

Función automática integrada e intervalos de retrolavado ajustables

El sistema automático de retrolavado del filtro permite una limpieza fiable y automatizada. Antes de iniciar el retrolavado, verifica si la batería de reserva tiene suficiente energía para completar la limpieza correctamente, incluso en caso de corte de electricidad o si no se utiliza la fuente de alimentación.

El intervalo de retrolavado se puede ajustar con flexibilidad y programar individualmente de 1 a 99 días. Esto garantiza una limpieza según sea necesario y optimiza el funcionamiento de los sistemas de agua.

Reductores de presión y manómetros – Control preciso

Un reductor de presión de ajuste continuo, además de insonorizado, garantiza una regulación y estabilización continuas de la presión del agua. Al mismo tiempo, el manómetro integrado permite un control constante de la presión del agua, protegiendo eficazmente contra daños causados ​​por una presión excesiva.

La regulación de la presión es sencilla: Con un destornillador plano, afloje los tornillos de la perilla de ajuste de presión y aumente la presión de salida del agua girando la perilla en sentido horario. Asegúrese siempre de que la presión del agua en la salida sea menor que en la entrada.

Condiciones de instalación y montaje

Para un funcionamiento óptimo, es importante instalar el filtro según las instrucciones de instalación del manual de instrucciones. El lugar de instalación debe ser a prueba de heladas y estar protegido de la luz solar directa. El filtro de retrolavado, incluido el sistema automático, debe conectarse directamente al suministro de agua de alcantarillado.

Antes de la instalación, asegúrese de que todas las piezas estén incluidas. Conecte la válvula de cierre, libere la presión de las tuberías y, tras la instalación, revise cuidadosamente el filtro para comprobar que la dirección del flujo sea la correcta. Una flecha en el cabezal de latón indica claramente la dirección correcta del flujo.

Puesta en marcha, proceso de retrolavado y mantenimiento

Tras la instalación, inspeccione minuciosamente el filtro de retrolavado. Asegúrese de que la tubería de drenaje esté correctamente conectada o de que haya un recipiente adecuado disponible antes de iniciar el proceso de retrolavado. La carcasa del filtro se limpiará eficazmente girando la parte inferior del filtro de 3 a 4 veces en sentido horario y antihorario.

Dependiendo de la calidad del agua, se recomienda enjuagar el filtro de retrolavado al menos una vez al mes durante 1 o 2 minutos para garantizar su correcto funcionamiento. Además, se recomienda desmontar y limpiar la malla del filtro anualmente. Para garantizar un funcionamiento correcto, utilice únicamente repuestos originales durante las tareas de limpieza o mantenimiento.

Datos técnicos

Filtro de retrolavado Aqmos 1 con reductor de presión

Finura del filtro: 90µ

Conexión: 1 pulgada/DN25

Caudal nominal: 5-8 m³/h

Pérdida de presión: 0,2 bar

Temperatura del agua: 5-40°C

Abastecimiento de agua: Municipal

Presión del agua: 1-10 bar

Reductor de presión: Sí

Entrada de manómetro: Sí

Salida de manómetro: Sí

Certificado por NSF: Sí

Aprobado para uso en agua potable y alimentos.

Dimensión de instalación 185 mm

Altura total 420 mm

Sistema de retrolavado automático, funciona con 3 pilas AA (no incluidas)

Sistema de retrolavado automático, conexión eléctrica 100-240V 50/60Hz

Ajuste de retrolavado 1-99 días/también posible horas

Longitud de retrolavado en Ajustable a 15, 30, 45, 60, 90 segundos.

Posibilidad de retrolavado inmediato

Volumen de suministro

1 filtro de retrolavado Aqmos 1

2 adaptadores roscados a 1 pulgada/DN25

2 x Junta para transición roscada

1 soporte de pared (no necesario para filtros de retrolavado con reductores de presión)

1 x llave de filtro/campana de filtro

1 junta tórica de carcasa/reemplazo

1 manguera de 1/4 de pulgada/manguera de retrolavado

1 x Conexión de manguera de descarga de 5/8 pulgadas x 110 cm

2 tornillos/con tacos para fijación si es necesario

2 x manómetros/manómetros en la entrada y salida de agua

1 x Instrucciones de instalación y funcionamiento

1 x sistema de retrolavado automático