Filtro de retrolavado con reductor de presión SYR

2025-04-16T12:25:57+02:00

Proveedor: SYR
Tipo: Estación de agua doméstica
Precio: 156.00 - 164.50 (2 variants)

Filtro de retrolavado con reductor de presión SYR

Filtro de retrolavado SYR DN 20

SYR DUO DFR, filtro de retrolavado con reductor de presión y manómetro. Presión de salida ajustable de 1,5 a 6 bar. Preajustado de fábrica a 4 bar.
Filtro de retrolavado con brida de conexión totalmente giratoria. Homologado según DIN-DVGW, aislamiento acústico probado en clase 1.

El Duo FR es el filtro básico de la gama SYR. Se utiliza como accesorio de filtro para instalaciones de agua potable según la norma DIN 1988. La instalación se realiza mediante la brida de conexión integrada y totalmente giratoria. El Duo FR funciona en todas las posiciones de instalación. Su diseño compacto también lo hace ideal para proteger electrodomésticos individuales (lavavajillas, calentadores de agua, etc.).

El Duo FR está diseñado como filtro de retrolavado manual con una conexión DN 20. El elemento filtrante en forma de cascada está fabricado en plástico.

Área de aplicación del filtro de retrolavado

El Duo DFR es el filtro básico de la gama SYR. Se utiliza como accesorio de filtro para instalaciones de agua potable según la norma DIN 1988. La instalación se realiza mediante la brida de conexión integrada y totalmente giratoria. El Duo DFR funciona en todas las posiciones de instalación. Su diseño compacto también lo hace ideal para proteger electrodomésticos individuales (lavavajillas, calentadores de agua, etc.).

ejecución

El Duo DFR es un filtro manual de retrolavado disponible en tamaños de conexión DN 20 - DN 25. El reductor de presión integrado protege la instalación contra presiones excesivas y picos de presión. El elemento filtrante en cascada está fabricado en plástico.

Materiales

El recipiente del filtro está fabricado con plástico resistente a impactos, al igual que el elemento filtrante. Las juntas anulares son de fibra sin amianto. Todos los materiales utilizados cumplen con las normas de ingeniería reconocidas. Las piezas de plástico y los elastómeros en contacto con el agua cumplen con las recomendaciones KTW de la Oficina Federal de Salud de Alemania.

Instalación

La norma DIN 1988 exige, en general, la instalación de filtros en los sistemas de agua potable para protegerlos contra la corrosión. Cuando se utiliza de forma centralizada como filtro de agua para toda la casa, el filtro Duo DFR debe instalarse en un lugar de fácil acceso, justo detrás del contador de agua.

Datos técnicos:

Presión de funcionamiento: mín. 2 bar, máx. 16 bar

Temperatura de funcionamiento: máx. 30 °C

Posición de instalación: arbitrario, eje principal del filtro perpendicular

Medio: agua potable

Ancho del paso: inferior: 90 µm, superior: 125 µm

Caudal: DN 20: 2,3 m³/h a 1,1 bar Δp

N.º de ABP: DN 20: P-IX 6738/l

N.º DVGW: NW-9311BR0129

Asamblea

La tubería debe limpiarse a fondo antes de la instalación. El llenado inicial del sistema de agua potable debe realizarse con agua filtrada (DIN 1988, Parte 2). El filtro debe colocarse verticalmente con su eje principal. El filtro se instala en la tubería sin tensión, teniendo en cuenta la dirección del flujo (flecha en la carcasa).

mantenimiento

El mantenimiento se indica mediante un indicador de servicio en la parte superior del filtro. Sin embargo, la norma DIN 1988 especifica que el filtro debe lavarse a contracorriente al menos cada dos meses. No se requieren herramientas especiales para el mantenimiento del Duo DFR. Para realizar el mantenimiento del filtro, abra la válvula de bola y gire la base del filtro dos o tres vueltas a la izquierda o a la derecha. A continuación, vuelva a cerrar la válvula de bola. El suministro de agua continúa utilizando agua filtrada incluso durante el lavado a contracorriente. (El filtro cuenta con una brida de conexión totalmente giratoria).