Varmepumper - kombineret lager

2026-04-17T10:30:39+02:00

Type: Kombinationsopbevaring
Pris: 2384.00 - 2736.00 (3 variants)

Varmepumpe-kombinationsakkumulator WK – Legionella-sikker opvarmning af varmt vand til boligen

Kort beskrivelse

WK varmepumpe-kombinationsakkumulatortanken kombinerer hygiejnisk opvarmning af varmt brugsvand og bufferlagring i en enkelt kompakt beholder og er specielt designet til varmepumpesystemer. Takket være det integrerede korrugerede rør i rustfrit stål i den øverste del af tanken opvarmes varmt brugsvand uden et stort lagringsvolumen, hvilket reducerer legionellavækst og minimerer vedligeholdelse.

Konstruktion og materialer

Akkumulatortanken er fremstillet af højkvalitetsstål S235JRG2 i henhold til DIN 4753 og europæisk standard EN 12897; varmeveksleren til varmt brugsvand er et korrugeret rør af rustfrit stål (1.4404) fremstillet i Tyskland. Tanken er ubehandlet indvendigt, grundet udvendigt og opdelt i to termisk adskilte sektioner: varmt brugsvandsopvarmning øverst og en varmebuffer nederst.

Funktionsprincip og beskyttelse mod Legionella

I den øvre sektion opvarmer det korrugerede rør i rustfrit stål drikkevand efter behov, hvilket betyder, at der kun skal lagres små mængder vand, og risikoen for Legionella reduceres betydeligt. Den separate buffertank i den nedre sektion lagrer varmeenergi til varmepumpens drift og tillader samtidig store temperaturforskelle mellem de to sektioner.

Varmevekslere og ydeevneegenskaber

Varmeveksleren i rustfrit stål tilbyder høj varmtvandsydelse og hurtige opvarmningstider takket være dens store overfladeareal. Begge opbevaringsrum er udstyret med separate stikkontakter til elektriske varmeelementer, hvilket gør det nemt at integrere ekstra opvarmning.

Isoleringsmuligheder

Kombinationstanken fås med forskellige isoleringsmuligheder: 100 mm EPS (effektivitetsklasse C), 130 mm EPS AirPor® (effektivitetsklasse B) eller 150 mm PU superhårdt skum (effektivitetsklasse A, til 600-1000 l). Hver version er aftagelig og har et sølvgråt plastikhus og en tætningsliste.

EPS AirPor®-isolering

Den innovative EPS AirPor®-isolering kombinerer ekspanderet polystyren med grafitnanopartikler for forbedret varmerefleksion. Denne konstruktion reducerer varmetab sammenlignet med konventionelle løsninger, er nem at installere, passer præcist og er genanvendelig.

PU superstiv skumisolering

Den 150 mm PU-kombinationsisolering (PU + PV-fleece) tilbyder meget lav varmeledningsevne og forhindrer konvektionstab ved beholderens vægge, låg og samlinger. Den er robust, hudvenlig, 100 % genanvendelig og sikrer maksimal energieffektivitet (klasse A).

Montering, tilslutninger og transport

Alle tilslutninger er placeret på siden; begge opbevaringsenheder kan skilles ad og transporteres separat. Isoleringen er aftagelig, hvilket letter installation og service, selv i trange rum.

Fordele for operatører

Den kombinerede lagringstank reducerer varmetab, minimerer vedligeholdelse ved at eliminere behovet for en offeranode, muliggør samtidig opvarmning og afkøling af gulvvarmesystemet og øger effektiviteten af ​​varmepumpesystemer gennem optimeret lagdeling og en stor varmeveksleroverflade.

Anvendelsesområder og planlægningsretningslinjer

Ideel til beboelsesejendomme, lejlighedsbygninger og erhvervsprojekter med varmepumper og gulvvarme- eller kølesystemer. Ved valg af isoleringsmulighed bør der tages hensyn til lagringskapacitet, ønsket energieffektivitet og installationsforhold; vi hjælper gerne med designet.

Tekniske data & Operation

Maksimalt driftstryk for tanken: 5 bar; maksimalt driftstryk for varmeveksleren til varmt brugsvand: 10 bar. Tank fremstillet af S235JRG2 stål; varmeveksler fremstillet af rustfrit stål 1.4404. Effektivitetsklasserne afhænger af isoleringen: A (150 mm PU), B (130 mm EPS AirPor®), C (100 mm EPS). Begge opbevaringsrum har stikkontakter til elektriske varmelegemer.

Leveringsomfang

Varmepumper - Kombinationstank efter eget valg

inklusive udvalgt isolering

Forsamling & Betjeningsvejledning