Hygiejnisk lagertank uden solcelleregister med A-isolering

2026-04-17T10:10:18+02:00

Forhandler: Elektromet
Type: Hygiejneopbevaring
Pris: 1798.00

Varmevandsbuffertank med varmtvandsopvarmning WGJ-BN INOX

Konstruktion og tilsigtet anvendelse

WGJ-BN INOX kombinerer en buffertank til opvarmning af vand med en integreret varmtvandsbeholder. Indeni fungerer et korrugeret rør af rustfrit stål som varmeveksler, hvilket giver en stor kontaktflade til hurtig og effektiv varmeudveksling og muliggør øjeblikkelig varmtvandsberedning. Det maksimale driftstryk for buffertanken er 0,3 MPa.

Huset er lavet af sort stålplade; varmeisoleringen er sikret af 100 mm opskummet, aftageligt polystyrenskum; En laminatbelægning beskytter isoleringen. Om nødvendigt kan ELEKTROMET EJK 1500 til 9000 elektriske varmeelementer bruges til at opvarme kedelvandet.

Funktioner og fordele

Kombinationen af ​​en buffertank og et korrugeret rør i rustfrit stål muliggør kontinuerlig og pladsbesparende varmtvandsberedning uden en ekstra lagringstank. Det store overfladeareal på det korrugerede rør sikrer høje varmeoverførselshastigheder og korte opvarmningstider.

Varmeenheden er egnet til integration i centralvarmesystemer såsom kedler eller varmepumper og tilbyder yderligere fleksibilitet i varmeforsyningen gennem valgfrie elektriske varmeelementer.

Sikkerhedsforanstaltninger og installationskrav

Beholderen må kun anvendes i lukkede varmesystemer med en fungerende sikkerhedsventil. Der skal installeres en sikkerhedsventil med et maksimalt åbningstryk på 0,3 MPa på kedelvandsreturledningen; denne ventil skal placeres i henhold til markeringerne på huset. Der må ikke installeres afspærringsventiler mellem sikkerhedsventilen og beholderen.

En sikkerhedsventil med et nominelt åbningstryk på 0,67 MPa (6,7 bar) skal installeres ved koldtvandstilløbet til rustfrit stålrøret. Midlertidig vandlækage fra sikkerhedsventilen kan forekomme under normal drift og indikerer, at den fungerer korrekt. Udløbet må aldrig blokeres eller tilstoppes.

Anbefalede filtre og beskyttelsesforanstaltninger

For at forlænge opbevaringstankens levetid og sikkerhedsventilens funktionalitet anbefaler producenten brugen af ​​mekaniske filtersystemer (f.eks. viklede filtre) på koldtvandsindløbet umiddelbart før sikkerhedsventilen. Disse filtre fjerner faste forurenende stoffer såsom sand, korrosionspartikler eller slam.

Vedligeholdelse og drift

Sikkerhedsventilens funktion skal kontrolleres mindst én gang om måneden og altid før hver genstart efter nedlukning. Det er forbudt og farligt at betjene lagertanken uden sikkerhedsventiler eller med defekte sikkerhedsventiler.

Reparationer af lagertanke og vandinstallationer må kun udføres af kvalificerede fagfolk med den relevante certificering. Installation og drift af filter og sikkerhedskomponenter skal udføres i overensstemmelse med den respektive producents anvisninger.

Installation af en varmepatron

I garantiperioden må der kun anvendes elektriske varmepatroner med isolerede varmeelementer for at undgå at garantien bortfalder. ELEKTROMETs varmepatroner af typen EJK opfylder dette krav og er egnede til denne anvendelse.

Varmeelementet skal installeres i henhold til monterings- og betjeningsvejledningen for det pågældende varmeelement. Arbejde på elektriske komponenter bør udføres af kvalificeret personale.

Tekniske data

Leveringsomfang

Hygiejneopbevaringstank 800 eller 1.000 liter

100 mm A-isolering (2 aftagelige halvskaller)

Forsamling & Brugermanual