Ferskvandshygiejne kombinationstank FK med rustfrit bølgerør

2026-04-17T10:53:08+02:00

Pris: 1004.00 - 1187.00 (2 variants)

De Kombinationstank til ferskvandshygiejne FK Dette system kombinerer en varmebuffertank og hygiejnisk varmtvandsopvarmning. Varmt vand leveres via et integreret korrugeret rør af rustfrit stål efter et gennemstrømningsprincip, hvilket forhindrer stillestående drikkevand. Akkumulatortanken er universelt anvendelig og designet til drift med forskellige varmegeneratorer.

Højdepunkter

Hygiejnisk drikkevandsopvarmning efter gennemstrømningsprincippet

Korrugeret rør i rustfrit stål af materiale 1.4404

Opbevaringsbeholder lavet af højkvalitetsstål S235JRG2

Kan kombineres med solenergi, varmepumpe, træ, gas & Pillefyr

Forberedelse til elektrisk varmeelement er til stede.

Forskellige isoleringsmuligheder (EPS/hård PU-skum) er tilgængelige.

Anvendelsesområder

Velegnet til:

Enfamiliehuse og flerfamiliehuse

Modernisering af varmesystemet & Ny bygning

Systemer med solvarme eller varmepumpe

faglærte håndværk & Installationsfirmaer

Ikke egnet til:

Rent drikkevandsbeholdere uden varmetilslutning

Systemer uden krav til bufferlagring

Tekniske data

Lagerkapacitet: 200–2000 liter (afhængigt af type)

Drikkevandsvarmeveksler: Korrugeret rør i rustfrit stål 1.4404, maks. 10 bar

Driftstryk for lagertank: maks. 5 bar

Maksimal driftstemperatur: 95 °C

Tilslutning til elektrisk varmeelement: 1½" indvendig gevind (afhængigt af størrelse)

Isolering:

EPS 100 mm (effektivitetsklasse C)

EPS 130 mm (effektivitetsklasse B)

PU-hårdskum 150 mm (effektivitetsklasse A)

Leveringsomfang

Kombinationstank til ferskvandshygiejne FK

Integreret korrugeret rør i rustfrit stål

Udvalgt isolering

Klar til montering

Konklusion

FK-kombinationsakkumulatortanken er en pladsbesparende og hygiejnisk løsning til moderne varmesystemer. Den tilbyder høj fleksibilitet for både private husejere og professionelle installatører og opfylder gældende krav til effektivitet og drikkevandshygiejne.