Hygiejnisk lager med 2 varmevekslere

2026-04-17T10:44:37+02:00

Pris: 2434.00 - 2617.00 (2 variants)

Ferskvand – FKS hygiejnisk kombinationsbeholder: Legionella-sikker drikkevandsopvarmning

Produktoversigt

FKS-ferskvandsbeholderen tilbyder legionellasikker opvarmning af varmt vand takket være et integreret korrugeret rør i rustfrit stål og kombinerer fordelene ved en kedel og en gennemstrømningsvandvarmer. Den er egnet til drift med forskellige varmegeneratorer såsom solvarme, olie-/gas-, træ- eller pillefyr samt varmepumper og muliggør samtidig forsyning af varmekredsløb.

Funktions- og hygiejnekoncept

Det korrugerede rør i rustfrit stål, der er viklet inde i lagertanken, opvarmer kontinuerligt frisk drikkevand og reducerer behovet for lagring af varmt brugsvand, hvilket minimerer risikoen for legionellavækst. Den store overfladeareal på varmeveksleren i rustfrit stål sikrer høj varmtvandsproduktion; en offeranode er ikke nødvendig, hvilket gør lagertanken vedligeholdelsesfri.

Materialer og udførelse

Tanken er fremstillet af højkvalitets S235JRG2-stål i henhold til DIN 4753/EN 12897, og varmeveksleren til varmt brugsvand er fremstillet af korrugerede rør i rustfrit stål 1.4404 (Made in Germany). Tanken har et råt indre og et grundet ydre; tilslutningerne til varmeveksleren til varmt brugsvand er placeret på siden.

Tekniske data

Driftstryk for tanken op til maks. 5 bar, driftstryk for drikkevandsvarmeveksleren op til maks. 10 bar. Volumenvarianter spænder fra 200 til 2000 liter; modellerne 200-400 L er udstyret med én stikkontakt til et elektrisk varmelegeme, 600-2000 L har to stikkontakter. Et elektrisk varmelegeme kan nemt eftermonteres.

Forbindelser og integration

Alle tilslutninger er designet således, at tilsluttede energikilder og apparater kan betjenes uafhængigt, hvilket minimerer styringskravene. Derudover kræves der ingen separat styring eller pumpe til varmtvandsberedning, hvilket forenkler installationen.

Varmeveksler og ydeevne

Det korrugerede rør i rustfrit stål, der bruges som ferskvandsvarmeveksler, tilbyder høje flowhastigheder og effektivitet på grund af sit store overfladeareal. En ekstra stor glatrørsvarmeveksler inde i tanken er tilgængelig til tilslutning af sol- og varmesystemer, hvilket sikrer effektiv varmeudveksling mellem varme- og varmtvandskredsløbene.

Isoleringsmuligheder

Der findes adskillige isoleringsmuligheder: 100 mm EPS (effektivitetsklasse C), 130 mm EPS AirPor® (effektivitetsklasse B) og 150 mm PU superhårdt skum (effektivitetsklasse A) til volumener på 600-1000 liter. Alle muligheder har et sølvgråt plastikhus med en tætningsliste; PU-isoleringen er udformet som et aftageligt låg.

EPS AirPor® polystyrenskum – egenskaber

EPS AirPor®-isolering kombinerer EPS med grafitadditiver for forbedret varmerefleksion, reduceret varmetab og dermed lavere energiomkostninger. Den har en perfekt pasform, nem installation, 100 % genanvendelighed og ekstra gulv- og lågisolering; varmeledningsevne i henhold til DIN EN 12667: 0,0316 W/mK.

PU superstiv skumisolering

Den 150 mm PU superstive skumisolering tilbyder meget gode isoleringsegenskaber (varmeledningsevne 0,023 W/mK), en fleecelaminering for at forhindre konvektion og en robust, aftagelig skal med et PS-kabinet i RAL 9006. Denne variant opnår energieffektivitetsklasse A og er også genanvendelig.

Fordele og driftsomkostninger

Kombinationen af ​​effektiv varmeisolering, en varmeveksler i rustfrit stål af høj kvalitet og lav vandlagring reducerer varmetab og driftsomkostninger. EPS AirPor® kan opnå op til 30 % mindre tab sammenlignet med konventionel isolering, hvilket resulterer i lavere energiomkostninger og forbedret langsigtet ydeevne.

Installation, vedligeholdelse og sikkerhed

Installationen er enkel: Tilslutningerne er selvforklarende, en pumpe eller styring til varmtvandsberedning er ikke nødvendig, og elektriske varmeelementer kan eftermonteres. Fraværet af offeranoder eliminerer behovet for rutinemæssig anodeudskiftning; lagertanken er derfor stort set vedligeholdelsesfri.

Anvendelsesområder

FKS er universelt anvendelig i enfamiliehuse, flerfamiliehuse, erhvervsbygninger og applikationer med kombinerede varmekilder, især hvor der kræves hygiejnisk varmtvandsberedning og fleksibel systemintegration. Den er særligt velegnet til systemer med solvarmeunderstøttelse og flere varmegeneratorer.

Oversigt

Den hygiejniske kombinationsbeholder til ferskvand FKS kombinerer hygiejnisk ferskvandsteknologi, fleksible tilslutningsmuligheder og effektive isoleringsvarianter i et vedligeholdelsesvenligt system. Robuste materialer, nem installation og høj energieffektivitet gør den til en praktisk løsning til moderne varmtvands- og varmesystemer.

Leveringsomfang

Hygiejnisk lagertank med 2 varmevekslere efter eget valg

inklusive udvalgt isolering

Forsamling & Betjeningsvejledning