Huawei hybrid inverter Sun2000-8KTL-M1 til PV system med opbevaring

2025-04-16T12:25:06+02:00

Type: PV system
Pris: 6510.00

8 kWp PV-system + lagring 19x Trina 440Wp Black Frame 5kW lagring

PV-system med lagring + Huawei hybrid inverter

Huawei SUN2000-8KTL-M1 hybrid inverter

En af de letteste og mest kompakte hybridenheder på markedet

Meget høj europæisk effektivitet

AI-understøttet beskyttelse mod lysbuer og lokalisering af fejlbuer for hurtigere reparation

Meget holdbar, da der kun blev brugt dele med lang levetid.

Opsætning udelukkende via app

Forberedt til yderligere batteriopladning via vekselstrømskilder

Fjernvedligeholdelse og automatiske opdateringer

Brugervenlig enhed for begyndere inden for solceller

Garanti: 10 år

Tekniske data

Fase 3

MPP-tracker: 2

Anbefalet maksimal PV-effekt 12000 Wp

Spænding i åbent kredsløb: 41,10 V

Spændingsområde: 190-850 V

Kommunikation: RS485, WLAN

Høj effektivitet på op til 98,6%

IP65 vandtæt

Ventilatorløs drift via naturlig konvektion

LED-display

Webgrænseflade

P maks. AC 9000W

Dimensioner 525x470x146,5 mm

Vægt: 17 kg

Trina Vertex S+ TSM-NEG9R.28/440Wp Monofacial Glas-Glas Sort Stel

Op til 440 W spidseffekt, 22,0 % moduleffektivitet med celleforbindelsesteknologi med høj tæthed.

Multi-samleskinneteknologi for øget absorption, lavere seriemodstand, forbedret strømafledning og øget pålidelighed.

Lavere installationsomkostninger med øget ydeevne og effektivitet.

Fremragende modstandsdygtighed over for brand og barske miljøforhold.

5.400 Pa snelast og 4.000 Pa vindlast (testbelastninger)

Høj kompatibilitet med tilgængelige invertere, optimeringssystemer og monteringssystemer.

Nem håndtering takket være den perfekte størrelse og lette vægt. Optimerede transportomkostninger.

Fleksible installationsløsninger til systembrug.

8 kWp PV-system + lagring

Tekniske data

Solceller: Monokrystallinske

Cellearrangement: 144 celler

Modulmål: 1.762 × 1.134 × 30 mm

Vægt: 21,8 kg

Glas: 1,6 mm, meget transparent, antireflekterende belagt, varmehærdet glas

Bagside: 1,6 mm, varmehærdet glas

Indkapslingsmateriale: EVA/POE

Stel: 30 mm anodiseret aluminiumlegering, sort

Samleboks: IP 68

Kabel: Fotovoltaisk kabel: 4,0 mm² Liggende format: 1.100/1.100 mm Stående format: 280/350 mm*

Stik: TS4/MC4 EVO2*

LUNA2000 Energilagringsbatterimodul 5 kW

Fuldt modulært batteri/opbevaring

Energioptimering for hver batterienhed

Fleksibel og nem stander- og vægmontering mulig

Hurtig opsætning via app

Brugbar kapacitet: 5000.0 Wh

10 års producentgaranti

Tekniske data

Modulært design (5 kWh)

Fleksibel planlægning

Kan udvides op til 30 kWh

Kompatibel med enfasede og trefasede Huawei-invertere

Lithiumjernfosfatcelle

Flertrins sikkerhedskoncept

Kan eftermonteres når som helst, plug and play

DC-systemet reducerer tab

Ægte 5 kWh, DOD på 100%

Til indendørs og udendørs installation

Strømmodul = 12 kg

Batterimodul = 50 kg

Hurtig opsætning

100% udladningsdybde

Opladningsoptimering

Leveringsomfang: 8 kWp PV-system + lagring

20x Solcellekabler 6mm² H1Z2Z2-K sorte (sælges i metermål)

20x Solcellekabel 6mm² H1Z2Z2-K rød (sælges i metermål)

19x SØLV aluminiumsskinne til solcelleanlæg - 2,4 meter

30x modul centerklemme klik ALU sort 28-35mm

16x Modul-endeklemme klik ALU sort - 30mm

2x MC4-stik PV-KST4/6II-UR

2x MC4-fatning PV-KBT4/6II-UR

1x Huawei SUN2000-8KTL-M1 hybridinverter

120x hammerhovedskrue med savtakket låsemøtrik M10x25mm rustfrit stål

50x Tagkroge i rustfrit stål 1.4016 til solcelleanlæg

19x Trina Vertex S+ TSM-NEG9R.28/440Wp Monofacial Glas-Glas Sort Stel

16x Klassisk fladt stik 4 huller

1x Huawei LUNA2000-(5-30)-S0 BMS energilagring

1x LUNA2000 energilagringsbatterimodul 5 kW

1x Huawei DTSU666-H 3-faset energimåler med 3x100A sensorer

Dette sæt indeholder monteringsmateriale til 3 rækker med 6 moduler pr. række.

*På grund af opbevaring kan varen have en smule snavs. Dette kan nemt fjernes og udelukker enhver form for reklamation eller prisreduktion.