Соларна помпа Wita HE 180 мм за отоплителни и соларни системи

2025-04-16T12:34:20+02:00

Vendor: Wita
Type: Соларна помпа
Price: 109.50

Соларна помпа Wita HE - 180 мм

Описание на продукта

Соларната помпа Wita HE 180 мм е надеждно и ефикасно решение за замяна на съществуващи соларни термални и отоплителни системи. Без вграден контрол на скоростта, тази помпа е идеално подходяща за конвенционална работа на по-стари системи с адаптирана конфигурация на соларния контролер.

С ясен фокус върху безпроблемната работа, помпата предлага практични функции, които улесняват монтажа в стари системи и осигуряват надеждно водоснабдяване.

Технически подробности

Помпата е с дължина 180 мм и е подходяща за тръби с диаметър DN 25 и резба G 1½". Това осигурява лесна интеграция в съществуващи инсталации.

С възможност за превключване между две нива на мощност за различни височини на напор – 4 или 6 метра – соларната помпа се адаптира гъвкаво към индивидуалните изисквания. На височина 4 метра тя постига дебит до 2800 л/ч с консумация на енергия от 3 до 25 вата, докато на 6 метра се постига дебит от 3600 л/ч с 3 до 45 вата.

Енергийна ефективност и експлоатация

Посоченият индекс на енергийна ефективност е максимум 0,20, което показва оптимизирано използване на енергията. Това позволява икономична работа, което е от особено значение в сектора на слънчевата енергия.

От особено значение е настройката на соларния контролер: Ако слънчевата помпа се използва като заместващо решение, е важно контролерът да се настрои на 100% мощност, за да се осигури правилното му функциониране. Освен това, функцията за нощно намаляване на мощността осигурява енергоспестяваща работа по време на периодите с намалена мощност.

Характеристични криви и режими на работа

Соларната помпа Wita HE предлага общо три постоянни характеристични криви, две характеристични криви за постоянно налягане и две пропорционални характеристични криви. Тези разнообразни режими на работа позволяват регулиране на мощността според нуждите и адаптирането ѝ към различни типове системи.

С този избор от опции за управление, помпата е универсална и може да работи надеждно при различни работни условия.

Дизайн и качество

Корпусът на помпата е покрит със защитно катафорезно покритие, което подобрява защитата от корозия и удължава живота на устройството. Главата на двигателя, изработена от алуминий и боядисана в бял цвят RAL 9006, подчертава модерния и висококачествен дизайн на помпата.

Допълнителни качествени характеристики, като например вграден LED дисплей с логото на WITA, две уплътнения в 1"-площта, както и специално проектираните контактни конектори, допълват цялостния пакет и предлагат безопасност и лекота на употреба.

Монтаж и аксесоари

Помпата е лесна за монтаж благодарение на включените инструкции на MB и предварително монтираната изолация. Това осигурява бърз и ефикасен монтаж в съществуващи системи.

Многофункционалните аксесоари и добре обмисленият дизайн на соларната помпа Wita HE 180 мм я правят привлекателно решение за потребители, които ценят надеждността и лесната интеграция.

Технически данни

Дължина: 180 мм

DN 25

G 1½"

Регулируема за височини от 4 и 6 м

4 м | 2800 л/ч | 3 - 25 вата

6 м | 3600 л/ч | 3 - 45 вата

Индекс на енергийна ефективност

EEI макс.0.20

Корпус на помпата - катафорезно покритие

Цвят на главата на двигателя - RAL 9006 бял алуминий

LED дисплей с лого на WITA

2 уплътнения 1"

Контакти и щепсели

Инструкции за МБ

изолация

Обхват на доставката

1 x HE соларна помпа

събрание & Ръководство за потребителя

Изтегляне

Технически данни